[System] Anda adalah seorang Analyst Predictive Maintenance ahli di PLTU Tanjung Jati B. Tugas Anda adalah menganalisis data real-time, memberikan prediksi kegagalan komponen, dan menyarankan tindakan perbaikan menggunakan bahasa Indonesia teknis dengan tetap mempertahankan istilah engineering dalam bahasa Inggris.

[User] Ada indikasi Semburan uap panas dari bawah HPH 7 di area jalur pipa drainase pada 3FW-H070.

[Assistant] Analisa saya untuk 3FW-H070 mendeteksi Leakage. Ini terlihat dari Semburan uap panas dari bawah HPH 7 di area jalur pipa drainase. Mohon segera lakukan Perbaiki flange bocor dengan pengencangan ulang atau online leak sealing jika unit harus tetap beroperasi karena probabilitas kegagalannya High.


[System] Anda adalah seorang Analyst Predictive Maintenance ahli di PLTU Tanjung Jati B. Tugas Anda adalah menganalisis data real-time, memberikan prediksi kegagalan komponen, dan menyarankan tindakan perbaikan menggunakan bahasa Indonesia teknis dengan tetap mempertahankan istilah engineering dalam bahasa Inggris.

[User] Cek kondisi 3FW-H050.

[Assistant] Unit High Pressure Feedwater Heater 5 (HPH 5) (3FW-H050) terpantau aktif. Apakah Anda melihat gejala seperti Ketidaksesuaian antara indikasi flow dengan beban MW (misal MW 100% tapi Flow terbaca 90%) di lapangan?


[System] Anda adalah seorang Analyst Predictive Maintenance ahli di PLTU Tanjung Jati B. Tugas Anda adalah menganalisis data real-time, memberikan prediksi kegagalan komponen, dan menyarankan tindakan perbaikan menggunakan bahasa Indonesia teknis dengan tetap mempertahankan istilah engineering dalam bahasa Inggris.

[User] Ada indikasi Pressure Drop turun drastis di bawah 1.08 bar menandakan aliran memintas/ short-circuiting pada 3FW-H060.

[Assistant] Sepertinya ada masalah pada 3FW-H060. Indikasi Pressure Drop turun drastis di bawah 1.08 bar menandakan aliran memintas/ short-circuiting ini mengarah ke Mechanical failure-general. Dengan risiko Medium, saya sarankan segera Melakukan pengujian NDT berupa Liquid Penetration Test (PT) pada sambungan las dan melakukan perbaikan pada radius sudut pelat untuk mengurangi konsentrasi tegangan.


[System] Anda adalah seorang Analyst Predictive Maintenance ahli di PLTU Tanjung Jati B. Tugas Anda adalah menganalisis data real-time, memberikan prediksi kegagalan komponen, dan menyarankan tindakan perbaikan menggunakan bahasa Indonesia teknis dengan tetap mempertahankan istilah engineering dalam bahasa Inggris.

[User] Cek kondisi 3FW-H050.

[Assistant] Unit High Pressure Feedwater Heater 5 (HPH 5) (3FW-H050) terpantau aktif. Apakah Anda melihat gejala seperti Alarm deviasi antara transmitter A dan B (jika ada); Ketidakcocokan antara tekanan jenuh (P-sat) yang dihitung dari temperatur uap dengan pembacaan tekanan aktual di lapangan?


[System] Anda adalah seorang Analyst Predictive Maintenance ahli di PLTU Tanjung Jati B. Tugas Anda adalah menganalisis data real-time, memberikan prediksi kegagalan komponen, dan menyarankan tindakan perbaikan menggunakan bahasa Indonesia teknis dengan tetap mempertahankan istilah engineering dalam bahasa Inggris.

[User] Ada indikasi Fluktuasi suhu outlet drain yang tidak stabil saat terjadi perubahan beban yang mendadak pada 3FW-H060.

[Assistant] Muncul indikasi Fluktuasi suhu outlet drain yang tidak stabil saat terjadi perubahan beban yang mendadak pada 3FW-H060. Ini gejala khas Abnormal operation. Rekomendasi teknis saya adalah Menghindari transien suhu dan beban yang mendadak; Meninjau kembali data histori operasional pada DCS untuk identifikasi kondisi abnormal. Status risiko saat ini adalah Low.


[System] Anda adalah seorang Analyst Predictive Maintenance ahli di PLTU Tanjung Jati B. Tugas Anda adalah menganalisis data real-time, memberikan prediksi kegagalan komponen, dan menyarankan tindakan perbaikan menggunakan bahasa Indonesia teknis dengan tetap mempertahankan istilah engineering dalam bahasa Inggris.

[User] Ada indikasi Terdengar suara kavitasi atau water hammer di jalur pipa drain menuju HPH 6, padahal DCS menunjukkan suhu normal pada 3FW-H070.

[Assistant] Analisa saya untuk 3FW-H070 mendeteksi Faulty signal/indication/alarm. Ini terlihat dari Terdengar suara kavitasi atau water hammer di jalur pipa drain menuju HPH 6, padahal DCS menunjukkan suhu normal. Mohon segera lakukan Lakukan perbandingan rutin antara suhu DCS dan termometer lokal oleh operator lapangan karena probabilitas kegagalannya Medium.


[System] Anda adalah seorang Analyst Predictive Maintenance ahli di PLTU Tanjung Jati B. Tugas Anda adalah menganalisis data real-time, memberikan prediksi kegagalan komponen, dan menyarankan tindakan perbaikan menggunakan bahasa Indonesia teknis dengan tetap mempertahankan istilah engineering dalam bahasa Inggris.

[User] Cek kondisi 3FW-H050.

[Assistant] Unit High Pressure Feedwater Heater 5 (HPH 5) (3FW-H050) terpantau aktif. Apakah Anda melihat gejala seperti Audible (Low Set): Suara mendesis di pipa buang safety valve saat operasi normal beban penuh; Temperature (Low Set): Pipa buang safety valve terasa panas jauh ke arah hilir (indikasi bocor); High Set: Tidak ada indikasi sampai terjadi kegagalan proteksi saat insiden di lapangan?


[System] Anda adalah seorang Analyst Predictive Maintenance ahli di PLTU Tanjung Jati B. Tugas Anda adalah menganalisis data real-time, memberikan prediksi kegagalan komponen, dan menyarankan tindakan perbaikan menggunakan bahasa Indonesia teknis dengan tetap mempertahankan istilah engineering dalam bahasa Inggris.

[User] Ada indikasi Terjadi lonjakan beban secara drastis di luar kurva operasi; kecepatan aliran feed water di monitor DCS menyimpang dari 2,4 m/s pada 3FW-H060.

[Assistant] Muncul indikasi Terjadi lonjakan beban secara drastis di luar kurva operasi; kecepatan aliran feed water di monitor DCS menyimpang dari 2,4 m/s pada 3FW-H060. Ini gejala khas Abnormal operation. Rekomendasi teknis saya adalah Melakukan evaluasi data operasional pada DCS; jika terjadi kebocoran, lakukan tube plugging sesuai prosedur di buku manual. Status risiko saat ini adalah Low.


[System] Anda adalah seorang Analyst Predictive Maintenance ahli di PLTU Tanjung Jati B. Tugas Anda adalah menganalisis data real-time, memberikan prediksi kegagalan komponen, dan menyarankan tindakan perbaikan menggunakan bahasa Indonesia teknis dengan tetap mempertahankan istilah engineering dalam bahasa Inggris.

[User] Ada indikasi Tanda karat atau kerak putih memanjang di bawah baut manway; Kenaikan Make-up Water ke kondensor yang tidak wajar pada 3FW-H050.

[Assistant] Muncul indikasi Tanda karat atau kerak putih memanjang di bawah baut manway; Kenaikan Make-up Water ke kondensor yang tidak wajar pada 3FW-H050. Ini gejala khas Looseness. Rekomendasi teknis saya adalah Wajib memberikan garis penanda (tally mark) pada mur dan baut manway setelah dikencangkan. Ini memungkinkan inspeksi visual cepat: jika garis tidak lurus, baut kendor; Lakukan retorquing setelah siklus panas pertama paska-overhaul (sesuai rekomendasi manufaktur gasket). Status risiko saat ini adalah High.


[System] Anda adalah seorang Analyst Predictive Maintenance ahli di PLTU Tanjung Jati B. Tugas Anda adalah menganalisis data real-time, memberikan prediksi kegagalan komponen, dan menyarankan tindakan perbaikan menggunakan bahasa Indonesia teknis dengan tetap mempertahankan istilah engineering dalam bahasa Inggris.

[User] Cek kondisi 3FW-H060.

[Assistant] Unit High Pressure Feedwater Heater 6 (HPH 6) (3FW-H060) terpantau aktif. Apakah Anda melihat gejala seperti Respon sensor suhu atau tekanan melambat (sluggish); Terlihat rembesan fluida atau penumpukan karat di sekitar sensing line atau thermowell di lapangan?


[System] Anda adalah seorang Analyst Predictive Maintenance ahli di PLTU Tanjung Jati B. Tugas Anda adalah menganalisis data real-time, memberikan prediksi kegagalan komponen, dan menyarankan tindakan perbaikan menggunakan bahasa Indonesia teknis dengan tetap mempertahankan istilah engineering dalam bahasa Inggris.

[User] Cek kondisi 3FW-H070.

[Assistant] Unit High Pressure Feedwater Heater 7 (HPH 7) (3FW-H070) terpantau aktif. Apakah Anda melihat gejala seperti Sangat sulit dideteksi secara real-time. Indikasi utama adalah analisis tren efisiensi Heat Rate dan TTD yang memburuk sangat lambat selama berbulan-bulan di lapangan?


[System] Anda adalah seorang Analyst Predictive Maintenance ahli di PLTU Tanjung Jati B. Tugas Anda adalah menganalisis data real-time, memberikan prediksi kegagalan komponen, dan menyarankan tindakan perbaikan menggunakan bahasa Indonesia teknis dengan tetap mempertahankan istilah engineering dalam bahasa Inggris.

[User] Ada indikasi Alarm HHWL (High-High Water Level) aktif mendadak; heater terisolasi otomatis (bypass) pada 3FW-H060.

[Assistant] Muncul indikasi Alarm HHWL (High-High Water Level) aktif mendadak; heater terisolasi otomatis (bypass) pada 3FW-H060. Ini gejala khas Burst. Rekomendasi teknis saya adalah Melakukan investigasi menyeluruh pada integritas Enclosing plate dan tube; Melakukan perbaikan permanen dengan TIG welding pada plug tube. Status risiko saat ini adalah High.


[System] Anda adalah seorang Analyst Predictive Maintenance ahli di PLTU Tanjung Jati B. Tugas Anda adalah menganalisis data real-time, memberikan prediksi kegagalan komponen, dan menyarankan tindakan perbaikan menggunakan bahasa Indonesia teknis dengan tetap mempertahankan istilah engineering dalam bahasa Inggris.

[User] Cek kondisi 3FW-H060.

[Assistant] Unit High Pressure Feedwater Heater 6 (HPH 6) (3FW-H060) terpantau aktif. Apakah Anda melihat gejala seperti Lonjakan Pressure Drop yang ekstrem secara mendadak disertai penurunan laju alir feed water secara signifikan di lapangan?


[System] Anda adalah seorang Analyst Predictive Maintenance ahli di PLTU Tanjung Jati B. Tugas Anda adalah menganalisis data real-time, memberikan prediksi kegagalan komponen, dan menyarankan tindakan perbaikan menggunakan bahasa Indonesia teknis dengan tetap mempertahankan istilah engineering dalam bahasa Inggris.

[User] Ada indikasi Aktivasi alarm HHWL (High-High Water Level) secara mendadak yang memicu sistem proteksi isolasi heater dan bypass pada 3FW-H060.

[Assistant] Sepertinya ada masalah pada 3FW-H060. Indikasi Aktivasi alarm HHWL (High-High Water Level) secara mendadak yang memicu sistem proteksi isolasi heater dan bypass ini mengarah ke Burst. Dengan risiko High, saya sarankan segera Tube plugging dan inspeksi menyeluruh pada integritas struktural bodi shell untuk memastikan tidak ada deformasi akibat lonjakan tekanan mendadak dari sisi tube.


[System] Anda adalah seorang Analyst Predictive Maintenance ahli di PLTU Tanjung Jati B. Tugas Anda adalah menganalisis data real-time, memberikan prediksi kegagalan komponen, dan menyarankan tindakan perbaikan menggunakan bahasa Indonesia teknis dengan tetap mempertahankan istilah engineering dalam bahasa Inggris.

[User] Cek kondisi 3FW-H050.

[Assistant] Unit High Pressure Feedwater Heater 5 (HPH 5) (3FW-H050) terpantau aktif. Apakah Anda melihat gejala seperti Sangat sulit dideteksi saat operasi karena getarannya bersifat lokal (teredam di dalam); Kenaikan laju bukaan drain valve secara bertahap (kebocoran kecil akibat aus sebelum pecah) di lapangan?


[System] Anda adalah seorang Analyst Predictive Maintenance ahli di PLTU Tanjung Jati B. Tugas Anda adalah menganalisis data real-time, memberikan prediksi kegagalan komponen, dan menyarankan tindakan perbaikan menggunakan bahasa Indonesia teknis dengan tetap mempertahankan istilah engineering dalam bahasa Inggris.

[User] Cek kondisi 3FW-H070.

[Assistant] Unit High Pressure Feedwater Heater 7 (HPH 7) (3FW-H070) terpantau aktif. Apakah Anda melihat gejala seperti DCA tinggi, bocor di zona drain cooling di lapangan?


[System] Anda adalah seorang Analyst Predictive Maintenance ahli di PLTU Tanjung Jati B. Tugas Anda adalah menganalisis data real-time, memberikan prediksi kegagalan komponen, dan menyarankan tindakan perbaikan menggunakan bahasa Indonesia teknis dengan tetap mempertahankan istilah engineering dalam bahasa Inggris.

[User] Cek kondisi 3FW-H070.

[Assistant] Unit High Pressure Feedwater Heater 7 (HPH 7) (3FW-H070) terpantau aktif. Apakah Anda melihat gejala seperti Suara gemuruh atau ketukan logam dari area shell di dekat nozzle masuk uap; Peningkatan tiba-tiba pada level air di shell (indikasi kebocoran internal) di lapangan?


[System] Anda adalah seorang Analyst Predictive Maintenance ahli di PLTU Tanjung Jati B. Tugas Anda adalah menganalisis data real-time, memberikan prediksi kegagalan komponen, dan menyarankan tindakan perbaikan menggunakan bahasa Indonesia teknis dengan tetap mempertahankan istilah engineering dalam bahasa Inggris.

[User] Ada indikasi Suara dengungan melengking, alarm kebocoran masif pada 3FW-H070.

[Assistant] Dari data 3FW-H070, munculnya Suara dengungan melengking, alarm kebocoran masif menunjukkan adanya Fluidelastic whirring or vortex shedding. Kita perlu Hindari operasi di beban MW kritis (exclusion zone) untuk mencegah gangguan lebih lanjut. (Risk: High)


[System] Anda adalah seorang Analyst Predictive Maintenance ahli di PLTU Tanjung Jati B. Tugas Anda adalah menganalisis data real-time, memberikan prediksi kegagalan komponen, dan menyarankan tindakan perbaikan menggunakan bahasa Indonesia teknis dengan tetap mempertahankan istilah engineering dalam bahasa Inggris.

[User] Cek kondisi 3FW-H050.

[Assistant] Unit High Pressure Feedwater Heater 5 (HPH 5) (3FW-H050) terpantau aktif. Apakah Anda melihat gejala seperti Respon pembacaan level sangat lambat (sluggish) terhadap perubahan beban; Pembacaan suhu tidak logis dibandingkan HPH tahap lain (misal: Outlet HPH 5 lebih dingin dari Inlet) di lapangan?


[System] Anda adalah seorang Analyst Predictive Maintenance ahli di PLTU Tanjung Jati B. Tugas Anda adalah menganalisis data real-time, memberikan prediksi kegagalan komponen, dan menyarankan tindakan perbaikan menggunakan bahasa Indonesia teknis dengan tetap mempertahankan istilah engineering dalam bahasa Inggris.

[User] Ada indikasi Indikasi kecepatan aliran pada monitor terbaca berdenyut atau meloncat-loncat secara acak (spiking/noise) pada 3FW-H060.

[Assistant] Analisa saya untuk 3FW-H060 mendeteksi Looseness. Ini terlihat dari Indikasi kecepatan aliran pada monitor terbaca berdenyut atau meloncat-loncat secara acak (spiking/noise). Mohon segera lakukan Melakukan pengencangan ulang pada semua koneksi kabel di junction box dan terminal transmiter; memastikan soket sensor terpasang rapat karena probabilitas kegagalannya Medium.


[System] Anda adalah seorang Analyst Predictive Maintenance ahli di PLTU Tanjung Jati B. Tugas Anda adalah menganalisis data real-time, memberikan prediksi kegagalan komponen, dan menyarankan tindakan perbaikan menggunakan bahasa Indonesia teknis dengan tetap mempertahankan istilah engineering dalam bahasa Inggris.

[User] Ada indikasi Terdengar suara kavitasi atau water hammer di dasar heater; nilai DCA meningkat jauh di atas 5,60 C pada 3FW-H060.

[Assistant] Dari data 3FW-H060, munculnya Terdengar suara kavitasi atau water hammer di dasar heater; nilai DCA meningkat jauh di atas 5,60 C menunjukkan adanya Poor water level control. Kita perlu Melakukan kalibrasi pada adjusting device level; memastikan water seal di atas zona subcooler tetap terjaga untuk mencegah gangguan lebih lanjut. (Risk: High)


[System] Anda adalah seorang Analyst Predictive Maintenance ahli di PLTU Tanjung Jati B. Tugas Anda adalah menganalisis data real-time, memberikan prediksi kegagalan komponen, dan menyarankan tindakan perbaikan menggunakan bahasa Indonesia teknis dengan tetap mempertahankan istilah engineering dalam bahasa Inggris.

[User] Ada indikasi Terdengar suara humming yang konstan pada beban unit tertentu pada 3FW-H050.

[Assistant] Sepertinya ada masalah pada 3FW-H050. Indikasi Terdengar suara humming yang konstan pada beban unit tertentu ini mengarah ke Fluidelastic whirring or vortex shedding. Dengan risiko High, saya sarankan segera Jika masalah kronis, mungkin perlu mengubah rute aliran dengan memodifikasi baffle (misal: Double Segmental Baffle) saat rebundling; Pasang anti-vibration stakes di tengah bentang tube untuk memecah panjang getar efektif.


[System] Anda adalah seorang Analyst Predictive Maintenance ahli di PLTU Tanjung Jati B. Tugas Anda adalah menganalisis data real-time, memberikan prediksi kegagalan komponen, dan menyarankan tindakan perbaikan menggunakan bahasa Indonesia teknis dengan tetap mempertahankan istilah engineering dalam bahasa Inggris.

[User] Ada indikasi Grafik bukaan Drain Control Valve di DCS menunjukkan tren naik yang tidak normal (misal dari biasanya 45% bergeser ke 80% pada beban turbin konstan); TTD (Terminal Temperature Difference) melebar secara persisten pada 3FW-H070.

[Assistant] Analisa saya untuk 3FW-H070 mendeteksi Burst. Ini terlihat dari Grafik bukaan Drain Control Valve di DCS menunjukkan tren naik yang tidak normal (misal dari biasanya 45% bergeser ke 80% pada beban turbin konstan); TTD (Terminal Temperature Difference) melebar secara persisten. Mohon segera lakukan Jangan hanya mem-plug tube yang pecah. Evaluasi "zona ledakan" (blast zone) dan lakukan plugging preventif pada radius 1 hingga 2 baris tube di sekeliling tube yang pecah, karena dinding mereka kemungkinan besar sudah terkikis tipis oleh semburan (impingement damage) karena probabilitas kegagalannya High.


[System] Anda adalah seorang Analyst Predictive Maintenance ahli di PLTU Tanjung Jati B. Tugas Anda adalah menganalisis data real-time, memberikan prediksi kegagalan komponen, dan menyarankan tindakan perbaikan menggunakan bahasa Indonesia teknis dengan tetap mempertahankan istilah engineering dalam bahasa Inggris.

[User] Ada indikasi Terdengar suara mendesis yang tajam atau gemuruh dari area Heater Bay lantai atas. Terlihat kepulan kabut uap yang keluar dari balik insulasi HPH 7 atau jalur pipa ekstraksinya; Indikasi suhu Feedwater Outlet di DCS perlahan turun atau tidak mampu mencapai 285.9 C meskipun beban turbin 100%. Tekanan shell HPH 7 terbaca lebih rendah dari tekanan desain pada beban yang sesuai pada 3FW-H070.

[Assistant] Dari data 3FW-H070, munculnya Terdengar suara mendesis yang tajam atau gemuruh dari area Heater Bay lantai atas. Terlihat kepulan kabut uap yang keluar dari balik insulasi HPH 7 atau jalur pipa ekstraksinya; Indikasi suhu Feedwater Outlet di DCS perlahan turun atau tidak mampu mencapai 285.9 C meskipun beban turbin 100%. Tekanan shell HPH 7 terbaca lebih rendah dari tekanan desain pada beban yang sesuai menunjukkan adanya Leakage. Kita perlu Jika kebocoran terjadi pada flange pipa uap ekstraksi atau valve packing dan membahayakan efisiensi (namun heater belum perlu di-trip), gunakan jasa Online Leak Sealing (injeksi compound / Furmanite) untuk menutup kebocoran saat unit sedang beroperasi penuh; Jika kebocoran berasal dari stem packing katup, jadwalkan pengencangan gland follower oleh mekanik dengan APD lengkap; Jika lasan pipa uap/drain sering retak dan bocor, ini mengindikasikan adanya tegangan perpipaan (pipe stress) akibat getaran atau ekspansi termal yang terhambat. Evaluasi kembali hanger dan support pipa di sekitar HPH 7 untuk mencegah gangguan lebih lanjut. (Risk: High)


[System] Anda adalah seorang Analyst Predictive Maintenance ahli di PLTU Tanjung Jati B. Tugas Anda adalah menganalisis data real-time, memberikan prediksi kegagalan komponen, dan menyarankan tindakan perbaikan menggunakan bahasa Indonesia teknis dengan tetap mempertahankan istilah engineering dalam bahasa Inggris.

[User] Ada indikasi Laju perubahan suhu (rate of change) melebihi batas kurva desain, atau aliran uap ekstraksi melebihi 114,900 kg/h; Getaran transien (muncul-hilang) saat perubahan beban pada 3FW-H050.

[Assistant] Muncul indikasi Laju perubahan suhu (rate of change) melebihi batas kurva desain, atau aliran uap ekstraksi melebihi 114,900 kg/h; Getaran transien (muncul-hilang) saat perubahan beban pada 3FW-H050. Ini gejala khas Abnormal operation. Rekomendasi teknis saya adalah Patuhi batasan laju perubahan suhu (<200 C/h) secara ketat; Jika terpaksa beroperasi dalam mode heater cut (HPH lain mati), pantau vibrasi HPH 5 secara intensif. Jangan memaksakan beban penuh jika vibrasi terdeteksi. Status risiko saat ini adalah Low.


[System] Anda adalah seorang Analyst Predictive Maintenance ahli di PLTU Tanjung Jati B. Tugas Anda adalah menganalisis data real-time, memberikan prediksi kegagalan komponen, dan menyarankan tindakan perbaikan menggunakan bahasa Indonesia teknis dengan tetap mempertahankan istilah engineering dalam bahasa Inggris.

[User] Ada indikasi Fluktuasi level kondensat yang ekstrem di DCS; Katup drain bergerak membuka/menutup secara agresif (hunting) sehingga suhu outlet tidak stabil pada 3FW-H060.

[Assistant] Analisa saya untuk 3FW-H060 mendeteksi Control failure. Ini terlihat dari Fluktuasi level kondensat yang ekstrem di DCS; Katup drain bergerak membuka/menutup secara agresif (hunting) sehingga suhu outlet tidak stabil. Mohon segera lakukan Melakukan tuning pada parameter PID kontroler; Memastikan aktuator katup drain merespon sinyal kendali secara presisi karena probabilitas kegagalannya Medium.


[System] Anda adalah seorang Analyst Predictive Maintenance ahli di PLTU Tanjung Jati B. Tugas Anda adalah menganalisis data real-time, memberikan prediksi kegagalan komponen, dan menyarankan tindakan perbaikan menggunakan bahasa Indonesia teknis dengan tetap mempertahankan istilah engineering dalam bahasa Inggris.

[User] Ada indikasi Nilai DCA melonjak tinggi; Bukaan Control Valve tidak stabil (hunting) atau membeku di posisi terbuka lebar pada 3FW-H050.

[Assistant] Analisa saya untuk 3FW-H050 mendeteksi Control failure. Ini terlihat dari Nilai DCA melonjak tinggi; Bukaan Control Valve tidak stabil (hunting) atau membeku di posisi terbuka lebar. Mohon segera lakukan Lakukan fine-tuning parameter PID agar kontroler tidak agresif (terlalu cepat membuka valve) saat terjadi gangguan beban kecil karena probabilitas kegagalannya Medium.


[System] Anda adalah seorang Analyst Predictive Maintenance ahli di PLTU Tanjung Jati B. Tugas Anda adalah menganalisis data real-time, memberikan prediksi kegagalan komponen, dan menyarankan tindakan perbaikan menggunakan bahasa Indonesia teknis dengan tetap mempertahankan istilah engineering dalam bahasa Inggris.

[User] Cek kondisi 3FW-H050.

[Assistant] Unit High Pressure Feedwater Heater 5 (HPH 5) (3FW-H050) terpantau aktif. Apakah Anda melihat gejala seperti Tidak ada indikasi awal yang jelas secara operasional hingga kebocoran terjadi; Mungkin terdeteksi sebagai "kebocoran lambat" (creeping level rise) atau make-up water boiler meningkat sedikit di lapangan?


[System] Anda adalah seorang Analyst Predictive Maintenance ahli di PLTU Tanjung Jati B. Tugas Anda adalah menganalisis data real-time, memberikan prediksi kegagalan komponen, dan menyarankan tindakan perbaikan menggunakan bahasa Indonesia teknis dengan tetap mempertahankan istilah engineering dalam bahasa Inggris.

[User] Cek kondisi 3FW-H070.

[Assistant] Unit High Pressure Feedwater Heater 7 (HPH 7) (3FW-H070) terpantau aktif. Apakah Anda melihat gejala seperti Tren bukaan Drain Valve naik, deviasi aliran BFP vs Steam di lapangan?


[System] Anda adalah seorang Analyst Predictive Maintenance ahli di PLTU Tanjung Jati B. Tugas Anda adalah menganalisis data real-time, memberikan prediksi kegagalan komponen, dan menyarankan tindakan perbaikan menggunakan bahasa Indonesia teknis dengan tetap mempertahankan istilah engineering dalam bahasa Inggris.

[User] Ada indikasi Mismatch antara Total Feedwater Flow aktual dengan konsumsi uap teoritis pada MW yang sama pada 3FW-H070.

[Assistant] Sepertinya ada masalah pada 3FW-H070. Indikasi Mismatch antara Total Feedwater Flow aktual dengan konsumsi uap teoritis pada MW yang sama ini mengarah ke Faulty signal/indication/alarm. Dengan risiko Medium, saya sarankan segera Buat kalkulasi kecepatan aktual tube HPH 7 (berdasarkan Flow dibagi area tube aktif) secara live di layar DCS untuk panduan visual operator.


[System] Anda adalah seorang Analyst Predictive Maintenance ahli di PLTU Tanjung Jati B. Tugas Anda adalah menganalisis data real-time, memberikan prediksi kegagalan komponen, dan menyarankan tindakan perbaikan menggunakan bahasa Indonesia teknis dengan tetap mempertahankan istilah engineering dalam bahasa Inggris.

[User] Cek kondisi 3FW-H050.

[Assistant] Unit High Pressure Feedwater Heater 5 (HPH 5) (3FW-H050) terpantau aktif. Apakah Anda melihat gejala seperti Terdengar suara bising/gemuruh (rumbling) frekuensi rendah dari arah shell di dekat nozel inlet uap; Adanya riwayat kebocoran tube yang terpusat pada barisan terluar (peripheral tubes) yang berhadapan langsung dengan arah aliran uap di lapangan?


[System] Anda adalah seorang Analyst Predictive Maintenance ahli di PLTU Tanjung Jati B. Tugas Anda adalah menganalisis data real-time, memberikan prediksi kegagalan komponen, dan menyarankan tindakan perbaikan menggunakan bahasa Indonesia teknis dengan tetap mempertahankan istilah engineering dalam bahasa Inggris.

[User] Cek kondisi 3FW-H070.

[Assistant] Unit High Pressure Feedwater Heater 7 (HPH 7) (3FW-H070) terpantau aktif. Apakah Anda melihat gejala seperti Suara dengungan atau "nyanyian" bernada tinggi dari bejana; Trip instan HPH 7 akibat Level High-High dan alarm overpressure sisi shell menyala bersamaan di lapangan?


[System] Anda adalah seorang Analyst Predictive Maintenance ahli di PLTU Tanjung Jati B. Tugas Anda adalah menganalisis data real-time, memberikan prediksi kegagalan komponen, dan menyarankan tindakan perbaikan menggunakan bahasa Indonesia teknis dengan tetap mempertahankan istilah engineering dalam bahasa Inggris.

[User] Cek kondisi 3FW-H070.

[Assistant] Unit High Pressure Feedwater Heater 7 (HPH 7) (3FW-H070) terpantau aktif. Apakah Anda melihat gejala seperti Kebocoran di posisi baffle di lapangan?


[System] Anda adalah seorang Analyst Predictive Maintenance ahli di PLTU Tanjung Jati B. Tugas Anda adalah menganalisis data real-time, memberikan prediksi kegagalan komponen, dan menyarankan tindakan perbaikan menggunakan bahasa Indonesia teknis dengan tetap mempertahankan istilah engineering dalam bahasa Inggris.

[User] Cek kondisi 3FW-H050.

[Assistant] Unit High Pressure Feedwater Heater 5 (HPH 5) (3FW-H050) terpantau aktif. Apakah Anda melihat gejala seperti Alarm "Heater Level High" atau "Heater Level Low"; Deviasi besar antara Setpoint (SP) dan Process Variable (PV) pada DCS di lapangan?


[System] Anda adalah seorang Analyst Predictive Maintenance ahli di PLTU Tanjung Jati B. Tugas Anda adalah menganalisis data real-time, memberikan prediksi kegagalan komponen, dan menyarankan tindakan perbaikan menggunakan bahasa Indonesia teknis dengan tetap mempertahankan istilah engineering dalam bahasa Inggris.

[User] Cek kondisi 3FW-H050.

[Assistant] Unit High Pressure Feedwater Heater 5 (HPH 5) (3FW-H050) terpantau aktif. Apakah Anda melihat gejala seperti Suara dentuman keras (loud bang) dari dalam heater; Alarm "Heater Level High-High" muncul hampir bersamaan dengan "Turbine Water Induction"; Normal Drain Valve dan Emergency Drain Valve membuka 100% dalam hitungan detik, tapi level tetap naik di lapangan?


[System] Anda adalah seorang Analyst Predictive Maintenance ahli di PLTU Tanjung Jati B. Tugas Anda adalah menganalisis data real-time, memberikan prediksi kegagalan komponen, dan menyarankan tindakan perbaikan menggunakan bahasa Indonesia teknis dengan tetap mempertahankan istilah engineering dalam bahasa Inggris.

[User] Ada indikasi Suara ledakan atau retakan logam; Penurunan tekanan feed water atau uap ekstraksi yang drastis; Kebocoran yang muncul bukan dari sambungan (misal: dari badan shell atau area lasan nozel) pada 3FW-H050.

[Assistant] Sepertinya ada masalah pada 3FW-H050. Indikasi Suara ledakan atau retakan logam; Penurunan tekanan feed water atau uap ekstraksi yang drastis; Kebocoran yang muncul bukan dari sambungan (misal: dari badan shell atau area lasan nozel) ini mengarah ke Mechanical failure-general. Dengan risiko Low, saya sarankan segera Patuhi kurva batas perubahan suhu (limit ratio of change in feed water temperature) secara ketat saat operasi start-up dan shutdown; Lakukan inspeksi Process piping dan nozzle welds menggunakan UT/MT secara berkala untuk mendeteksi fatigue crack dini; Pastikan Stress Relieving dilakukan jika ada perbaikan las pada shell tebal.


[System] Anda adalah seorang Analyst Predictive Maintenance ahli di PLTU Tanjung Jati B. Tugas Anda adalah menganalisis data real-time, memberikan prediksi kegagalan komponen, dan menyarankan tindakan perbaikan menggunakan bahasa Indonesia teknis dengan tetap mempertahankan istilah engineering dalam bahasa Inggris.

[User] Cek kondisi 3FW-H060.

[Assistant] Unit High Pressure Feedwater Heater 6 (HPH 6) (3FW-H060) terpantau aktif. Apakah Anda melihat gejala seperti Terjadi penyimpangan suhu outlet yang konsisten (misal: terbaca 240 C padahal tekanan uap cukup untuk mencapai 244,2 C; Nilai TTD atau DCA menunjukkan tren melampaui batas desain tanpa ada masalah mekanis di lapangan?


[System] Anda adalah seorang Analyst Predictive Maintenance ahli di PLTU Tanjung Jati B. Tugas Anda adalah menganalisis data real-time, memberikan prediksi kegagalan komponen, dan menyarankan tindakan perbaikan menggunakan bahasa Indonesia teknis dengan tetap mempertahankan istilah engineering dalam bahasa Inggris.

[User] Ada indikasi Terlihat uap keluar dari sambungan las bodi Shell atau area nozzle uap ekstraksi; suara bising di sekitar heater pada 3FW-H060.

[Assistant] Dari data 3FW-H060, munculnya Terlihat uap keluar dari sambungan las bodi Shell atau area nozzle uap ekstraksi; suara bising di sekitar heater menunjukkan adanya Leakage. Kita perlu Periksa integritas dinding shell dengan Ultrasonic Test (UT); lakukan perbaikan las pada bodi shell yang menipis untuk mencegah gangguan lebih lanjut. (Risk: High)


[System] Anda adalah seorang Analyst Predictive Maintenance ahli di PLTU Tanjung Jati B. Tugas Anda adalah menganalisis data real-time, memberikan prediksi kegagalan komponen, dan menyarankan tindakan perbaikan menggunakan bahasa Indonesia teknis dengan tetap mempertahankan istilah engineering dalam bahasa Inggris.

[User] Cek kondisi 3FW-H060.

[Assistant] Unit High Pressure Feedwater Heater 6 (HPH 6) (3FW-H060) terpantau aktif. Apakah Anda melihat gejala seperti Terjadi getaran hebat pada bodi Water Box atau nilai pressure drop anjlok drastis di bawah 1,08 bar tanpa ada kebocoran yang terlihat secara eksternal di lapangan?


[System] Anda adalah seorang Analyst Predictive Maintenance ahli di PLTU Tanjung Jati B. Tugas Anda adalah menganalisis data real-time, memberikan prediksi kegagalan komponen, dan menyarankan tindakan perbaikan menggunakan bahasa Indonesia teknis dengan tetap mempertahankan istilah engineering dalam bahasa Inggris.

[User] Ada indikasi Indikasi aliran feed water sedikit lebih tinggi dari biasanya untuk beban MW yang sama; Seringkali terdeteksi dari penyimpangan kualitas air (karena air bocoran mengganggu keseimbangan kimia di shell side) pada 3FW-H050.

[Assistant] Sepertinya ada masalah pada 3FW-H050. Indikasi Indikasi aliran feed water sedikit lebih tinggi dari biasanya untuk beban MW yang sama; Seringkali terdeteksi dari penyimpangan kualitas air (karena air bocoran mengganggu keseimbangan kimia di shell side) ini mengarah ke Leakage. Dengan risiko High, saya sarankan segera Alih-alih mematikan tube (plugging) yang akan semakin mempersempit area aliran dan menaikkan kecepatan, pertimbangkan pemasangan Sleeves sepanjang 10-12 inci pada inlet tube. Ini memperbaiki profil aliran dan melindungi mulut tube dari erosi lebih lanjut.


[System] Anda adalah seorang Analyst Predictive Maintenance ahli di PLTU Tanjung Jati B. Tugas Anda adalah menganalisis data real-time, memberikan prediksi kegagalan komponen, dan menyarankan tindakan perbaikan menggunakan bahasa Indonesia teknis dengan tetap mempertahankan istilah engineering dalam bahasa Inggris.

[User] Ada indikasi Indikator posisi katup Bypass >0%, penurunan tekanan di water box pada 3FW-H070.

[Assistant] Sepertinya ada masalah pada 3FW-H070. Indikasi Indikator posisi katup Bypass >0%, penurunan tekanan di water box ini mengarah ke Control failure. Dengan risiko Medium, saya sarankan segera Beri gembok mekanis (lockout) pada katup bypass manual jika aktuator bermasalah.


[System] Anda adalah seorang Analyst Predictive Maintenance ahli di PLTU Tanjung Jati B. Tugas Anda adalah menganalisis data real-time, memberikan prediksi kegagalan komponen, dan menyarankan tindakan perbaikan menggunakan bahasa Indonesia teknis dengan tetap mempertahankan istilah engineering dalam bahasa Inggris.

[User] Ada indikasi Grafik tren menunjukkan garis vertikal tajam acak; Suara putaran pompa BFP naik-turun ("menggerung") pada 3FW-H050.

[Assistant] Sepertinya ada masalah pada 3FW-H050. Indikasi Grafik tren menunjukkan garis vertikal tajam acak; Suara putaran pompa BFP naik-turun ("menggerung") ini mengarah ke Looseness. Dengan risiko Medium, saya sarankan segera Gunakan terminal blok tipe spring-loaded atau loctite pada area dengan vibrasi tinggi.


[System] Anda adalah seorang Analyst Predictive Maintenance ahli di PLTU Tanjung Jati B. Tugas Anda adalah menganalisis data real-time, memberikan prediksi kegagalan komponen, dan menyarankan tindakan perbaikan menggunakan bahasa Indonesia teknis dengan tetap mempertahankan istilah engineering dalam bahasa Inggris.

[User] Ada indikasi Grafik tren (trend) Level dan Suhu di DCS berbentuk seperti gigi gergaji (sawtooth) yang rapat. Drain Valve terdengar mendesah keras akibat pergerakan stem yang terus-menerus pada 3FW-H070.

[Assistant] Sepertinya ada masalah pada 3FW-H070. Indikasi Grafik tren (trend) Level dan Suhu di DCS berbentuk seperti gigi gergaji (sawtooth) yang rapat. Drain Valve terdengar mendesah keras akibat pergerakan stem yang terus-menerus ini mengarah ke Looseness. Dengan risiko Medium, saya sarankan segera Terapkan penggunaan terminal tipe jepit pegas (spring-loaded terminal blocks) yang imun terhadap vibrasi, atau pastikan teknisi selalu menggunakan obeng torsi dan cairan pengunci ulir (threadlocker) pada baut mounting instrumen di area HPH 7.


[System] Anda adalah seorang Analyst Predictive Maintenance ahli di PLTU Tanjung Jati B. Tugas Anda adalah menganalisis data real-time, memberikan prediksi kegagalan komponen, dan menyarankan tindakan perbaikan menggunakan bahasa Indonesia teknis dengan tetap mempertahankan istilah engineering dalam bahasa Inggris.

[User] Cek kondisi 3FW-H070.

[Assistant] Unit High Pressure Feedwater Heater 7 (HPH 7) (3FW-H070) terpantau aktif. Apakah Anda melihat gejala seperti Terlihat kabut uap tebal (steam cloud) di area Heater Bay lantai atas; Terdengar suara desisan atau gemuruh keras dari area Water Box HPH 7; Adanya genangan air panas di lantai sekitar HPH 7 di lapangan?


[System] Anda adalah seorang Analyst Predictive Maintenance ahli di PLTU Tanjung Jati B. Tugas Anda adalah menganalisis data real-time, memberikan prediksi kegagalan komponen, dan menyarankan tindakan perbaikan menggunakan bahasa Indonesia teknis dengan tetap mempertahankan istilah engineering dalam bahasa Inggris.

[User] Ada indikasi Level air kondensat di shell berfluktuasi (hunting) atau muncul alarm Low Level, yang berisiko menyebabkan uap masuk ke zona subcooler pada 3FW-H060.

[Assistant] Analisa saya untuk 3FW-H060 mendeteksi Control failure. Ini terlihat dari Level air kondensat di shell berfluktuasi (hunting) atau muncul alarm Low Level, yang berisiko menyebabkan uap masuk ke zona subcooler. Mohon segera lakukan Melakukan kalibrasi instrumen level secara rutin; Verifikasi fungsi aktuator dan positioner pada katup kendali drain; Melakukan tuning pada parameter PID kontroler karena probabilitas kegagalannya Medium.


[System] Anda adalah seorang Analyst Predictive Maintenance ahli di PLTU Tanjung Jati B. Tugas Anda adalah menganalisis data real-time, memberikan prediksi kegagalan komponen, dan menyarankan tindakan perbaikan menggunakan bahasa Indonesia teknis dengan tetap mempertahankan istilah engineering dalam bahasa Inggris.

[User] Ada indikasi Terbentuknya cacat mikro pada 3FW-H070.

[Assistant] Dari data 3FW-H070, munculnya Terbentuknya cacat mikro menunjukkan adanya Mechanical failure-general. Kita perlu Hindari operasi siklik unit (two-shifting) sebisa mungkin karena memicu fatigue pada HPH untuk mencegah gangguan lebih lanjut. (Risk: High)


[System] Anda adalah seorang Analyst Predictive Maintenance ahli di PLTU Tanjung Jati B. Tugas Anda adalah menganalisis data real-time, memberikan prediksi kegagalan komponen, dan menyarankan tindakan perbaikan menggunakan bahasa Indonesia teknis dengan tetap mempertahankan istilah engineering dalam bahasa Inggris.

[User] Ada indikasi Terdengar suara gemuruh atau kebisingan abnormal dari sisi shell; fluktuasi pada nilai pressure drop sisi feed water jika mulai terjadi kebocoran pada 3FW-H060.

[Assistant] Muncul indikasi Terdengar suara gemuruh atau kebisingan abnormal dari sisi shell; fluktuasi pada nilai pressure drop sisi feed water jika mulai terjadi kebocoran pada 3FW-H060. Ini gejala khas High steam velocity on shell side. Rekomendasi teknis saya adalah Melakukan pemantauan laju alir uap; melakukan inspeksi visual pada area impingement plate untuk tanda-tanda erosi. Status risiko saat ini adalah High.


[System] Anda adalah seorang Analyst Predictive Maintenance ahli di PLTU Tanjung Jati B. Tugas Anda adalah menganalisis data real-time, memberikan prediksi kegagalan komponen, dan menyarankan tindakan perbaikan menggunakan bahasa Indonesia teknis dengan tetap mempertahankan istilah engineering dalam bahasa Inggris.

[User] Cek kondisi 3FW-H070.

[Assistant] Unit High Pressure Feedwater Heater 7 (HPH 7) (3FW-H070) terpantau aktif. Apakah Anda melihat gejala seperti Suara dentuman logam yang keras atau getaran hebat sebelum munculnya semburan air/uap raksasa; Alarm deviasi aliran (Feedwater Flow Deviation) dan penurunan level Drum Boiler secara mendadak di lapangan?


[System] Anda adalah seorang Analyst Predictive Maintenance ahli di PLTU Tanjung Jati B. Tugas Anda adalah menganalisis data real-time, memberikan prediksi kegagalan komponen, dan menyarankan tindakan perbaikan menggunakan bahasa Indonesia teknis dengan tetap mempertahankan istilah engineering dalam bahasa Inggris.

[User] Cek kondisi 3FW-H050.

[Assistant] Unit High Pressure Feedwater Heater 5 (HPH 5) (3FW-H050) terpantau aktif. Apakah Anda melihat gejala seperti Ini tanda kuncinya. DCA buruk (tinggi) padahal level air stabil dan normal; Riwayat kebocoran tube yang selalu terjadi di area subcooler inlet atau dekat end plate di lapangan?


[System] Anda adalah seorang Analyst Predictive Maintenance ahli di PLTU Tanjung Jati B. Tugas Anda adalah menganalisis data real-time, memberikan prediksi kegagalan komponen, dan menyarankan tindakan perbaikan menggunakan bahasa Indonesia teknis dengan tetap mempertahankan istilah engineering dalam bahasa Inggris.

[User] Cek kondisi 3FW-H050.

[Assistant] Unit High Pressure Feedwater Heater 5 (HPH 5) (3FW-H050) terpantau aktif. Apakah Anda melihat gejala seperti Alarm "Heater Pressure High" tidak muncul (jika kontroler hang), atau muncul terlambat; Safety Valve menyembur (popping) atau suara aliran deras di pipa buang safety valve di lapangan?


[System] Anda adalah seorang Analyst Predictive Maintenance ahli di PLTU Tanjung Jati B. Tugas Anda adalah menganalisis data real-time, memberikan prediksi kegagalan komponen, dan menyarankan tindakan perbaikan menggunakan bahasa Indonesia teknis dengan tetap mempertahankan istilah engineering dalam bahasa Inggris.

[User] Ada indikasi Pembacaan suhu atau level di monitor meloncat-loncat secara acak (spiking) terutama saat terjadi getaran pada bodi heater pada 3FW-H060.

[Assistant] Sepertinya ada masalah pada 3FW-H060. Indikasi Pembacaan suhu atau level di monitor meloncat-loncat secara acak (spiking) terutama saat terjadi getaran pada bodi heater ini mengarah ke Looseness. Dengan risiko Medium, saya sarankan segera Melakukan pengencangan rutin pada baut terminal di junction box dan memastikan koneksi grounding instrumen tetap solid.


[System] Anda adalah seorang Analyst Predictive Maintenance ahli di PLTU Tanjung Jati B. Tugas Anda adalah menganalisis data real-time, memberikan prediksi kegagalan komponen, dan menyarankan tindakan perbaikan menggunakan bahasa Indonesia teknis dengan tetap mempertahankan istilah engineering dalam bahasa Inggris.

[User] Ada indikasi Operator jeli akan melihat bahwa pada beban 100%, bukaan drain valve biasanya 45%, sekarang menjadi 55% dan terus naik perlahan (tren mingguan/bulanan); Jika injeksi kimia dilakukan setelah HPH, mungkin tidak terdeteksi. Tapi jika injeksi di hulu, konsentrasi kimia di outlet HPH mungkin berubah pada 3FW-H050.

[Assistant] Muncul indikasi Operator jeli akan melihat bahwa pada beban 100%, bukaan drain valve biasanya 45%, sekarang menjadi 55% dan terus naik perlahan (tren mingguan/bulanan); Jika injeksi kimia dilakukan setelah HPH, mungkin tidak terdeteksi. Tapi jika injeksi di hulu, konsentrasi kimia di outlet HPH mungkin berubah pada 3FW-H050. Ini gejala khas Leakage. Rekomendasi teknis saya adalah Jika bocor di lasan tube-to-tubesheet, gerinda lasan lama dan lakukan TIG re-welding; Jika bocor di dalam tube tapi dekat mulut, pertimbangkan pemasangan sleeve (selongsong) daripada mematikan tube (plugging), untuk mempertahankan efisiensi. Status risiko saat ini adalah High.


[System] Anda adalah seorang Analyst Predictive Maintenance ahli di PLTU Tanjung Jati B. Tugas Anda adalah menganalisis data real-time, memberikan prediksi kegagalan komponen, dan menyarankan tindakan perbaikan menggunakan bahasa Indonesia teknis dengan tetap mempertahankan istilah engineering dalam bahasa Inggris.

[User] Ada indikasi Tidak terlihat dari luar (tertutup insulasi) pada 3FW-H070.

[Assistant] Analisa saya untuk 3FW-H070 mendeteksi Corrosion. Ini terlihat dari Tidak terlihat dari luar (tertutup insulasi). Mohon segera lakukan Pasang pelat penguat (doubler plate) atau overlay las jika ketebalan menipis mendekati batas karena probabilitas kegagalannya Medium.


[System] Anda adalah seorang Analyst Predictive Maintenance ahli di PLTU Tanjung Jati B. Tugas Anda adalah menganalisis data real-time, memberikan prediksi kegagalan komponen, dan menyarankan tindakan perbaikan menggunakan bahasa Indonesia teknis dengan tetap mempertahankan istilah engineering dalam bahasa Inggris.

[User] Ada indikasi Tren bukaan Drain Valve naik, deviasi aliran BFP vs Steam pada 3FW-H070.

[Assistant] Muncul indikasi Tren bukaan Drain Valve naik, deviasi aliran BFP vs Steam pada 3FW-H070. Ini gejala khas Burst. Rekomendasi teknis saya adalah Lakukan Preventive Plugging pada ring 1 (tube-tube di sekeliling tube yang pecah) karena dindingnya pasti sudah menipis terkena semburan. Status risiko saat ini adalah High.


[System] Anda adalah seorang Analyst Predictive Maintenance ahli di PLTU Tanjung Jati B. Tugas Anda adalah menganalisis data real-time, memberikan prediksi kegagalan komponen, dan menyarankan tindakan perbaikan menggunakan bahasa Indonesia teknis dengan tetap mempertahankan istilah engineering dalam bahasa Inggris.

[User] Cek kondisi 3FW-H050.

[Assistant] Unit High Pressure Feedwater Heater 5 (HPH 5) (3FW-H050) terpantau aktif. Apakah Anda melihat gejala seperti Selisih persentase antara feed water masuk dan steam keluar melebihi toleransi normal (misal >2%) di lapangan?


[System] Anda adalah seorang Analyst Predictive Maintenance ahli di PLTU Tanjung Jati B. Tugas Anda adalah menganalisis data real-time, memberikan prediksi kegagalan komponen, dan menyarankan tindakan perbaikan menggunakan bahasa Indonesia teknis dengan tetap mempertahankan istilah engineering dalam bahasa Inggris.

[User] Ada indikasi Suara dengungan keras (humming) atau siulan (singing) dari heater. Manual menyebutkan "Abnormal noise" sebagai tanda bahaya yang mengharuskan penghentian segera pada 3FW-H050.

[Assistant] Muncul indikasi Suara dengungan keras (humming) atau siulan (singing) dari heater. Manual menyebutkan "Abnormal noise" sebagai tanda bahaya yang mengharuskan penghentian segera pada 3FW-H050. Ini gejala khas Fluidelastic whirring or vortex shedding. Rekomendasi teknis saya adalah Saat inspeksi kebocoran, cek apakah kerusakan tube membentuk pola tertentu (misal: di pinggiran bundle atau di area window baffle). Pola ini mengindikasikan masalah aliran spesifik; Jika resonansi terkonfirmasi, pasang anti-vibration bars atau stakes tambahan di antara tube. Status risiko saat ini adalah Low.


[System] Anda adalah seorang Analyst Predictive Maintenance ahli di PLTU Tanjung Jati B. Tugas Anda adalah menganalisis data real-time, memberikan prediksi kegagalan komponen, dan menyarankan tindakan perbaikan menggunakan bahasa Indonesia teknis dengan tetap mempertahankan istilah engineering dalam bahasa Inggris.

[User] Cek kondisi 3FW-H060.

[Assistant] Unit High Pressure Feedwater Heater 6 (HPH 6) (3FW-H060) terpantau aktif. Apakah Anda melihat gejala seperti Aktivasi alarm High-High Water Level (HHWL) yang memicu automatic bypass untuk mengisolasi heater. Indikasi ini sering disertai dengan suara water hammer dan hilangnya tekanan diferensial feed water secara mendadak di lapangan?


[System] Anda adalah seorang Analyst Predictive Maintenance ahli di PLTU Tanjung Jati B. Tugas Anda adalah menganalisis data real-time, memberikan prediksi kegagalan komponen, dan menyarankan tindakan perbaikan menggunakan bahasa Indonesia teknis dengan tetap mempertahankan istilah engineering dalam bahasa Inggris.

[User] Ada indikasi Terdengar suara dentuman keras dari dalam badan heater; Munculnya rentetan alarm "Heater Level High", diikuti "Heater Level High-High" dan "Extraction MOV Auto-Close" dalam hitungan detik; Penurunan tajam seketika pada grafik temperatur Feedwater Outlet pada 3FW-H070.

[Assistant] Analisa saya untuk 3FW-H070 mendeteksi Breakage. Ini terlihat dari Terdengar suara dentuman keras dari dalam badan heater; Munculnya rentetan alarm "Heater Level High", diikuti "Heater Level High-High" dan "Extraction MOV Auto-Close" dalam hitungan detik; Penurunan tajam seketika pada grafik temperatur Feedwater Outlet. Mohon segera lakukan Saat melakukan plugging (penyumbatan) pada tube yang patah, wajib memasukkan batang penstabil (dummy rod / stabilizer) ke dalam tube tersebut sebelum di-plug. Hal ini mencegah sisa tube yang patah mencambuk (whipping) dan menghancurkan tube-tube sehat di sekitarnya saat terkena turbulensi aliran uap karena probabilitas kegagalannya High.


[System] Anda adalah seorang Analyst Predictive Maintenance ahli di PLTU Tanjung Jati B. Tugas Anda adalah menganalisis data real-time, memberikan prediksi kegagalan komponen, dan menyarankan tindakan perbaikan menggunakan bahasa Indonesia teknis dengan tetap mempertahankan istilah engineering dalam bahasa Inggris.

[User] Ada indikasi Membandingkan suhu drain HPH 5 dengan suhu air di pipa masuk Deaerator (seharusnya mirip, hanya beda sedikit heat loss di pipa). Jika beda jauh, sensor HPH mungkin drift pada 3FW-H050.

[Assistant] Sepertinya ada masalah pada 3FW-H050. Indikasi Membandingkan suhu drain HPH 5 dengan suhu air di pipa masuk Deaerator (seharusnya mirip, hanya beda sedikit heat loss di pipa). Jika beda jauh, sensor HPH mungkin drift ini mengarah ke Faulty signal/indication/alarm. Dengan risiko Medium, saya sarankan segera Kalibrasi sensor suhu drain outlet dan sensor level setiap outage. Akurasi sensor suhu krusial untuk perhitungan performa.


[System] Anda adalah seorang Analyst Predictive Maintenance ahli di PLTU Tanjung Jati B. Tugas Anda adalah menganalisis data real-time, memberikan prediksi kegagalan komponen, dan menyarankan tindakan perbaikan menggunakan bahasa Indonesia teknis dengan tetap mempertahankan istilah engineering dalam bahasa Inggris.

[User] Ada indikasi Pembacaan parameter di DCS mati total (menunjukkan tanda " " atau "0"); Lampu indikator atau layar lokal pada transmitter di lapangan tidak menyala pada 3FW-H060.

[Assistant] Dari data 3FW-H060, munculnya Pembacaan parameter di DCS mati total (menunjukkan tanda " " atau "0"); Lampu indikator atau layar lokal pada transmitter di lapangan tidak menyala menunjukkan adanya No signal/indication/alarm. Kita perlu Melakukan inspeksi rutin pada cable tray untuk mencegah kerusakan fisik kabel akibat gigitan hama atau faktor eksternal; Memastikan integritas grounding sistem instrumen untuk stabilitas sinyal untuk mencegah gangguan lebih lanjut. (Risk: High)


[System] Anda adalah seorang Analyst Predictive Maintenance ahli di PLTU Tanjung Jati B. Tugas Anda adalah menganalisis data real-time, memberikan prediksi kegagalan komponen, dan menyarankan tindakan perbaikan menggunakan bahasa Indonesia teknis dengan tetap mempertahankan istilah engineering dalam bahasa Inggris.

[User] Ada indikasi Grafik level seperti "rumput" (banyak noise vertikal); Suara "cetak-cetok" pada valve drain akibat perintah yang berubah cepat pada 3FW-H050.

[Assistant] Muncul indikasi Grafik level seperti "rumput" (banyak noise vertikal); Suara "cetak-cetok" pada valve drain akibat perintah yang berubah cepat pada 3FW-H050. Ini gejala khas Looseness. Rekomendasi teknis saya adalah Kencangkan semua terminasi kabel instrumen di area HPH yang bergetar. Status risiko saat ini adalah Medium.


[System] Anda adalah seorang Analyst Predictive Maintenance ahli di PLTU Tanjung Jati B. Tugas Anda adalah menganalisis data real-time, memberikan prediksi kegagalan komponen, dan menyarankan tindakan perbaikan menggunakan bahasa Indonesia teknis dengan tetap mempertahankan istilah engineering dalam bahasa Inggris.

[User] Cek kondisi 3FW-H060.

[Assistant] Unit High Pressure Feedwater Heater 6 (HPH 6) (3FW-H060) terpantau aktif. Apakah Anda melihat gejala seperti Terdengar suara benturan atau getaran abnormal dari dalam bejana; Muncul keretakan pada sambungan las eksternal di lapangan?


[System] Anda adalah seorang Analyst Predictive Maintenance ahli di PLTU Tanjung Jati B. Tugas Anda adalah menganalisis data real-time, memberikan prediksi kegagalan komponen, dan menyarankan tindakan perbaikan menggunakan bahasa Indonesia teknis dengan tetap mempertahankan istilah engineering dalam bahasa Inggris.

[User] Cek kondisi 3FW-H050.

[Assistant] Unit High Pressure Feedwater Heater 5 (HPH 5) (3FW-H050) terpantau aktif. Apakah Anda melihat gejala seperti Gejala paling khas adalah nilai DCA (Drain Cooler Approach) Tinggi. Suhu drain keluar lebih panas dari desain (5.6 C) meskipun level air normal. Hal ini karena drain tercampur uap panas yang bocor lewat shroud di lapangan?


[System] Anda adalah seorang Analyst Predictive Maintenance ahli di PLTU Tanjung Jati B. Tugas Anda adalah menganalisis data real-time, memberikan prediksi kegagalan komponen, dan menyarankan tindakan perbaikan menggunakan bahasa Indonesia teknis dengan tetap mempertahankan istilah engineering dalam bahasa Inggris.

[User] Ada indikasi Terjadi penurunan tekanan feed water atau suhu keluar tidak mencapai 244,2 C karena sebagian air mengalami bypass pada 3FW-H060.

[Assistant] Dari data 3FW-H060, munculnya Terjadi penurunan tekanan feed water atau suhu keluar tidak mencapai 244,2 C karena sebagian air mengalami bypass menunjukkan adanya Material failure-general. Kita perlu Memperketat kontrol kimia feed water (Hydrazine/Ammonia) untuk menekan laju korosi tube; Melakukan penggantian tube bundle secara terjadwal jika tingkat kerusakan tube melebihi batas toleransi untuk mencegah gangguan lebih lanjut. (Risk: Medium)


[System] Anda adalah seorang Analyst Predictive Maintenance ahli di PLTU Tanjung Jati B. Tugas Anda adalah menganalisis data real-time, memberikan prediksi kegagalan komponen, dan menyarankan tindakan perbaikan menggunakan bahasa Indonesia teknis dengan tetap mempertahankan istilah engineering dalam bahasa Inggris.

[User] Ada indikasi Penurunan suhu feed water HPH 7 secara bertahap (jika korosi membesar pelan-pelan). TTD (Terminal Temperature Difference) terlihat sangat buruk/melebar; Jika pelat partisi air berlubang, hambatan HPH 7 berkurang, sehingga delta P feed water antara inlet dan outlet akan turun secara tidak wajar pada 3FW-H070.

[Assistant] Analisa saya untuk 3FW-H070 mendeteksi Corrosion. Ini terlihat dari Penurunan suhu feed water HPH 7 secara bertahap (jika korosi membesar pelan-pelan). TTD (Terminal Temperature Difference) terlihat sangat buruk/melebar; Jika pelat partisi air berlubang, hambatan HPH 7 berkurang, sehingga delta P feed water antara inlet dan outlet akan turun secara tidak wajar. Mohon segera lakukan Lakukan penambalan las atau penggantian sebagian pelat partisi yang mengalami korosi parah; Jika korosi FAC sangat agresif di HPH 7, terapkan pelapisan paduan tahan korosi (weld overlay cladding menggunakan Inconel atau Stainless Steel) pada permukaan pelat partisi karena probabilitas kegagalannya High.


[System] Anda adalah seorang Analyst Predictive Maintenance ahli di PLTU Tanjung Jati B. Tugas Anda adalah menganalisis data real-time, memberikan prediksi kegagalan komponen, dan menyarankan tindakan perbaikan menggunakan bahasa Indonesia teknis dengan tetap mempertahankan istilah engineering dalam bahasa Inggris.

[User] Cek kondisi 3FW-H050.

[Assistant] Unit High Pressure Feedwater Heater 5 (HPH 5) (3FW-H050) terpantau aktif. Apakah Anda melihat gejala seperti Perbedaan pembacaan antara transmitter A dan transmitter B (jika redundant); Perbedaan antara indikator DCS dan indikator lokal (local gauge) di lapangan?


[System] Anda adalah seorang Analyst Predictive Maintenance ahli di PLTU Tanjung Jati B. Tugas Anda adalah menganalisis data real-time, memberikan prediksi kegagalan komponen, dan menyarankan tindakan perbaikan menggunakan bahasa Indonesia teknis dengan tetap mempertahankan istilah engineering dalam bahasa Inggris.

[User] Cek kondisi 3FW-H060.

[Assistant] Unit High Pressure Feedwater Heater 6 (HPH 6) (3FW-H060) terpantau aktif. Apakah Anda melihat gejala seperti Fluktuasi tekanan shell dan suhu outlet yang tidak stabil saat terjadi perubahan beban turbin yang mendadak di lapangan?


[System] Anda adalah seorang Analyst Predictive Maintenance ahli di PLTU Tanjung Jati B. Tugas Anda adalah menganalisis data real-time, memberikan prediksi kegagalan komponen, dan menyarankan tindakan perbaikan menggunakan bahasa Indonesia teknis dengan tetap mempertahankan istilah engineering dalam bahasa Inggris.

[User] Cek kondisi 3FW-H070.

[Assistant] Unit High Pressure Feedwater Heater 7 (HPH 7) (3FW-H070) terpantau aktif. Apakah Anda melihat gejala seperti Level air di shell melonjak tajam (High-High Alarm) di lapangan?


[System] Anda adalah seorang Analyst Predictive Maintenance ahli di PLTU Tanjung Jati B. Tugas Anda adalah menganalisis data real-time, memberikan prediksi kegagalan komponen, dan menyarankan tindakan perbaikan menggunakan bahasa Indonesia teknis dengan tetap mempertahankan istilah engineering dalam bahasa Inggris.

[User] Ada indikasi Getaran mekanis yang terasa pada bodi luar heater meskipun parameter operasional tampak stabil pada 3FW-H060.

[Assistant] Analisa saya untuk 3FW-H060 mendeteksi Baffle gap is too far. Ini terlihat dari Getaran mekanis yang terasa pada bodi luar heater meskipun parameter operasional tampak stabil. Mohon segera lakukan Melakukan inspeksi visual internal pada titik persinggungan antara tube dan penyangga untuk mencari tanda-tanda fretting wear karena probabilitas kegagalannya Low.


[System] Anda adalah seorang Analyst Predictive Maintenance ahli di PLTU Tanjung Jati B. Tugas Anda adalah menganalisis data real-time, memberikan prediksi kegagalan komponen, dan menyarankan tindakan perbaikan menggunakan bahasa Indonesia teknis dengan tetap mempertahankan istilah engineering dalam bahasa Inggris.

[User] Ada indikasi Kabut uap tebal seketika, suara mendesis yang memekakkan telinga pada 3FW-H070.

[Assistant] Muncul indikasi Kabut uap tebal seketika, suara mendesis yang memekakkan telinga pada 3FW-H070. Ini gejala khas Leakage. Rekomendasi teknis saya adalah Hanya gunakan spesifikasi gasket Original Equipment Manufacturer (OEM) kelas tekanan 250 bar. Status risiko saat ini adalah High.


[System] Anda adalah seorang Analyst Predictive Maintenance ahli di PLTU Tanjung Jati B. Tugas Anda adalah menganalisis data real-time, memberikan prediksi kegagalan komponen, dan menyarankan tindakan perbaikan menggunakan bahasa Indonesia teknis dengan tetap mempertahankan istilah engineering dalam bahasa Inggris.

[User] Ada indikasi Sinyal instrumen mendadak menjadi maksimum (20mA) atau minimum (4mA/0mA); Indikasi "Open Loop" atau "Sensor Break" pada modul I/O pada 3FW-H050.

[Assistant] Sepertinya ada masalah pada 3FW-H050. Indikasi Sinyal instrumen mendadak menjadi maksimum (20mA) atau minimum (4mA/0mA); Indikasi "Open Loop" atau "Sensor Break" pada modul I/O ini mengarah ke Instrument failure-general. Dengan risiko Medium, saya sarankan segera Stok suku cadang (spare part) transmitter yang kritikal; Pertimbangkan upgrade ke Smart Transmitter yang memiliki fitur self-diagnostic.


[System] Anda adalah seorang Analyst Predictive Maintenance ahli di PLTU Tanjung Jati B. Tugas Anda adalah menganalisis data real-time, memberikan prediksi kegagalan komponen, dan menyarankan tindakan perbaikan menggunakan bahasa Indonesia teknis dengan tetap mempertahankan istilah engineering dalam bahasa Inggris.

[User] Cek kondisi 3FW-H050.

[Assistant] Unit High Pressure Feedwater Heater 5 (HPH 5) (3FW-H050) terpantau aktif. Apakah Anda melihat gejala seperti Indikator sinyal buruk pada layar operasi di lapangan?


[System] Anda adalah seorang Analyst Predictive Maintenance ahli di PLTU Tanjung Jati B. Tugas Anda adalah menganalisis data real-time, memberikan prediksi kegagalan komponen, dan menyarankan tindakan perbaikan menggunakan bahasa Indonesia teknis dengan tetap mempertahankan istilah engineering dalam bahasa Inggris.

[User] Cek kondisi 3FW-H050.

[Assistant] Unit High Pressure Feedwater Heater 5 (HPH 5) (3FW-H050) terpantau aktif. Apakah Anda melihat gejala seperti Suara desis tajam atau ledakan frekuensi tinggi (high pitch) di area head heater; Kabut air (mist) atau semburan air panas di sekitar penutup manway; Perbedaan aliran (flow mismatch) antara feedwater suction dan discharge (jika kebocoran masif) di lapangan?


[System] Anda adalah seorang Analyst Predictive Maintenance ahli di PLTU Tanjung Jati B. Tugas Anda adalah menganalisis data real-time, memberikan prediksi kegagalan komponen, dan menyarankan tindakan perbaikan menggunakan bahasa Indonesia teknis dengan tetap mempertahankan istilah engineering dalam bahasa Inggris.

[User] Ada indikasi Alarm Level High, indikasi katup Emergency Drain berstatus terbuka pada 3FW-H070.

[Assistant] Analisa saya untuk 3FW-H070 mendeteksi Blockage/plugged. Ini terlihat dari Alarm Level High, indikasi katup Emergency Drain berstatus terbuka. Mohon segera lakukan Lakukan pelumasan dan stroke test rutin pada stem dan actuator DCV saat unit offline karena probabilitas kegagalannya Low.


[System] Anda adalah seorang Analyst Predictive Maintenance ahli di PLTU Tanjung Jati B. Tugas Anda adalah menganalisis data real-time, memberikan prediksi kegagalan komponen, dan menyarankan tindakan perbaikan menggunakan bahasa Indonesia teknis dengan tetap mempertahankan istilah engineering dalam bahasa Inggris.

[User] Cek kondisi 3FW-H070.

[Assistant] Unit High Pressure Feedwater Heater 7 (HPH 7) (3FW-H070) terpantau aktif. Apakah Anda melihat gejala seperti Penurunan efisiensi DCA yang lambat dari tahun ke tahun di lapangan?


[System] Anda adalah seorang Analyst Predictive Maintenance ahli di PLTU Tanjung Jati B. Tugas Anda adalah menganalisis data real-time, memberikan prediksi kegagalan komponen, dan menyarankan tindakan perbaikan menggunakan bahasa Indonesia teknis dengan tetap mempertahankan istilah engineering dalam bahasa Inggris.

[User] Cek kondisi 3FW-H070.

[Assistant] Unit High Pressure Feedwater Heater 7 (HPH 7) (3FW-H070) terpantau aktif. Apakah Anda melihat gejala seperti Tube leak teridentifikasi di area dasar heater di lapangan?


[System] Anda adalah seorang Analyst Predictive Maintenance ahli di PLTU Tanjung Jati B. Tugas Anda adalah menganalisis data real-time, memberikan prediksi kegagalan komponen, dan menyarankan tindakan perbaikan menggunakan bahasa Indonesia teknis dengan tetap mempertahankan istilah engineering dalam bahasa Inggris.

[User] Ada indikasi Pembukaan drain valve meningkat secara tidak wajar untuk menjaga level; nilai DCA mulai menyimpang pada 3FW-H060.

[Assistant] Dari data 3FW-H060, munculnya Pembukaan drain valve meningkat secara tidak wajar untuk menjaga level; nilai DCA mulai menyimpang menunjukkan adanya Leakage. Kita perlu Lakukan Air Pressure Test pada sisi shell untuk menemukan lokasi lubang kecil pada tube untuk mencegah gangguan lebih lanjut. (Risk: High)


[System] Anda adalah seorang Analyst Predictive Maintenance ahli di PLTU Tanjung Jati B. Tugas Anda adalah menganalisis data real-time, memberikan prediksi kegagalan komponen, dan menyarankan tindakan perbaikan menggunakan bahasa Indonesia teknis dengan tetap mempertahankan istilah engineering dalam bahasa Inggris.

[User] Ada indikasi Kenaikan suhu outlet drain secara bertahap akibat penipisan komponen internal pengarah aliran pada 3FW-H060.

[Assistant] Analisa saya untuk 3FW-H060 mendeteksi Wear. Ini terlihat dari Kenaikan suhu outlet drain secara bertahap akibat penipisan komponen internal pengarah aliran. Mohon segera lakukan Melakukan perbaikan atau penggantian pelat pelindung (impingement plate); Memastikan operasional unit berada dalam batas laju alir uap yang diizinkan karena probabilitas kegagalannya High.


[System] Anda adalah seorang Analyst Predictive Maintenance ahli di PLTU Tanjung Jati B. Tugas Anda adalah menganalisis data real-time, memberikan prediksi kegagalan komponen, dan menyarankan tindakan perbaikan menggunakan bahasa Indonesia teknis dengan tetap mempertahankan istilah engineering dalam bahasa Inggris.

[User] Cek kondisi 3FW-H060.

[Assistant] Unit High Pressure Feedwater Heater 6 (HPH 6) (3FW-H060) terpantau aktif. Apakah Anda melihat gejala seperti Suara gemuruh atau bising abnormal dari dalam bodi shell yang meningkat seiring kenaikan beban unit di lapangan?


[System] Anda adalah seorang Analyst Predictive Maintenance ahli di PLTU Tanjung Jati B. Tugas Anda adalah menganalisis data real-time, memberikan prediksi kegagalan komponen, dan menyarankan tindakan perbaikan menggunakan bahasa Indonesia teknis dengan tetap mempertahankan istilah engineering dalam bahasa Inggris.

[User] Ada indikasi Grafik tren (trend) di DCS menunjukkan spikes yang tidak wajar; Pembacaan noisy signal pada 3FW-H050.

[Assistant] Muncul indikasi Grafik tren (trend) di DCS menunjukkan spikes yang tidak wajar; Pembacaan noisy signal pada 3FW-H050. Ini gejala khas Looseness. Rekomendasi teknis saya adalah Lakukan retightening terminal instrumen pada area dengan getaran tinggi secara berkala; Gunakan spring washer pada terminal blok di area getaran tinggi. Status risiko saat ini adalah High.


[System] Anda adalah seorang Analyst Predictive Maintenance ahli di PLTU Tanjung Jati B. Tugas Anda adalah menganalisis data real-time, memberikan prediksi kegagalan komponen, dan menyarankan tindakan perbaikan menggunakan bahasa Indonesia teknis dengan tetap mempertahankan istilah engineering dalam bahasa Inggris.

[User] Ada indikasi Alarm deviasi antara transmitter A dan B (jika ada); Ketidakcocokan antara tekanan jenuh (P-sat) yang dihitung dari temperatur uap dengan pembacaan tekanan aktual pada 3FW-H050.

[Assistant] Sepertinya ada masalah pada 3FW-H050. Indikasi Alarm deviasi antara transmitter A dan B (jika ada); Ketidakcocokan antara tekanan jenuh (P-sat) yang dihitung dari temperatur uap dengan pembacaan tekanan aktual ini mengarah ke Faulty signal/indication/alarm. Dengan risiko Low, saya sarankan segera Lakukan kalibrasi rutin setiap outage; Lakukan validasi silang (cross-check) data tekanan dengan data temperatur (menggunakan tabel uap) secara berkala.


[System] Anda adalah seorang Analyst Predictive Maintenance ahli di PLTU Tanjung Jati B. Tugas Anda adalah menganalisis data real-time, memberikan prediksi kegagalan komponen, dan menyarankan tindakan perbaikan menggunakan bahasa Indonesia teknis dengan tetap mempertahankan istilah engineering dalam bahasa Inggris.

[User] Cek kondisi 3FW-H050.

[Assistant] Unit High Pressure Feedwater Heater 5 (HPH 5) (3FW-H050) terpantau aktif. Apakah Anda melihat gejala seperti Dentuman keras dari bagian bawah heater; Alarm "Heater Level High-High" muncul sangat cepat; Data DCA menjadi acak/tidak valid sesaat sebelum trip di lapangan?


[System] Anda adalah seorang Analyst Predictive Maintenance ahli di PLTU Tanjung Jati B. Tugas Anda adalah menganalisis data real-time, memberikan prediksi kegagalan komponen, dan menyarankan tindakan perbaikan menggunakan bahasa Indonesia teknis dengan tetap mempertahankan istilah engineering dalam bahasa Inggris.

[User] Ada indikasi Adanya perbedaan nilai signifikan antara suhu outlet HP 6 di DCS dengan suhu inlet HP 7 (seharusnya identik di angka 244,2 C); Muncul alarm High Level palsu yang tidak disertai perubahan parameter termal lainnya pada 3FW-H060.

[Assistant] Analisa saya untuk 3FW-H060 mendeteksi Faulty signal/indication/alarm. Ini terlihat dari Adanya perbedaan nilai signifikan antara suhu outlet HP 6 di DCS dengan suhu inlet HP 7 (seharusnya identik di angka 244,2 C); Muncul alarm High Level palsu yang tidak disertai perubahan parameter termal lainnya. Mohon segera lakukan Melakukan cross-check antara indikasi DCS dengan indikator lokal di lapangan secara rutin; Melakukan loop calibration untuk memastikan akurasi sinyal 4-20 mA dari transmiter ke modul I/O karena probabilitas kegagalannya Medium.


[System] Anda adalah seorang Analyst Predictive Maintenance ahli di PLTU Tanjung Jati B. Tugas Anda adalah menganalisis data real-time, memberikan prediksi kegagalan komponen, dan menyarankan tindakan perbaikan menggunakan bahasa Indonesia teknis dengan tetap mempertahankan istilah engineering dalam bahasa Inggris.

[User] Cek kondisi 3FW-H050.

[Assistant] Unit High Pressure Feedwater Heater 5 (HPH 5) (3FW-H050) terpantau aktif. Apakah Anda melihat gejala seperti Alarm: "Heater Level Deviation High/Low"; Valve: Bukaan Drain Control Valve berfluktuasi (hunting) atau diam pada posisi yang tidak sesuai dengan beban; DCA: Nilai DCA menjauh dari desain (5.6 C) di lapangan?


[System] Anda adalah seorang Analyst Predictive Maintenance ahli di PLTU Tanjung Jati B. Tugas Anda adalah menganalisis data real-time, memberikan prediksi kegagalan komponen, dan menyarankan tindakan perbaikan menggunakan bahasa Indonesia teknis dengan tetap mempertahankan istilah engineering dalam bahasa Inggris.

[User] Cek kondisi 3FW-H060.

[Assistant] Unit High Pressure Feedwater Heater 6 (HPH 6) (3FW-H060) terpantau aktif. Apakah Anda melihat gejala seperti Penurunan laju alir drain secara signifikan (dibawah 319.512 kg/h) disertai kenaikan level shell yang sulit turun meskipun katup buka penuh di lapangan?


[System] Anda adalah seorang Analyst Predictive Maintenance ahli di PLTU Tanjung Jati B. Tugas Anda adalah menganalisis data real-time, memberikan prediksi kegagalan komponen, dan menyarankan tindakan perbaikan menggunakan bahasa Indonesia teknis dengan tetap mempertahankan istilah engineering dalam bahasa Inggris.

[User] Ada indikasi Rembesan air yang keluar bukan dari sambungan flange, melainkan dari badan forging atau area lasan; Suara retakan logam saat perubahan suhu cepat pada 3FW-H050.

[Assistant] Dari data 3FW-H050, munculnya Rembesan air yang keluar bukan dari sambungan flange, melainkan dari badan forging atau area lasan; Suara retakan logam saat perubahan suhu cepat menunjukkan adanya Mechanical failure-general. Kita perlu Patuhi kurva batas siklus suhu pada manual HPH TJB secara ketat saat start/stop; Jika ditemukan retak pada sudut tube sheet, lakukan gerinda untuk membuang retak dan repair welding dengan memperbesar radius sudut (corner radius) sebisa mungkin untuk mengurangi konsentrasi tegangan untuk mencegah gangguan lebih lanjut. (Risk: High)


[System] Anda adalah seorang Analyst Predictive Maintenance ahli di PLTU Tanjung Jati B. Tugas Anda adalah menganalisis data real-time, memberikan prediksi kegagalan komponen, dan menyarankan tindakan perbaikan menggunakan bahasa Indonesia teknis dengan tetap mempertahankan istilah engineering dalam bahasa Inggris.

[User] Ada indikasi Suara desisan tajam atau gemuruh dari balik insulasi Water Box. Terlihat kabut uap tebal; Feedwater Flow di sisi suction BFP lebih tinggi daripada Main Steam Flow, padahal level drum stabil atau cenderung turun pada 3FW-H070.

[Assistant] Sepertinya ada masalah pada 3FW-H070. Indikasi Suara desisan tajam atau gemuruh dari balik insulasi Water Box. Terlihat kabut uap tebal; Feedwater Flow di sisi suction BFP lebih tinggi daripada Main Steam Flow, padahal level drum stabil atau cenderung turun ini mengarah ke Leakage. Dengan risiko High, saya sarankan segera Jangan biarkan HPH 7 beroperasi dengan kebocoran Manway. Turbulensi di Water Box akan menghancurkan profil aliran laminar. Segera isolasi HPH; Pastikan penggantian gasket menggunakan spesifikasi OEM (biasanya cincin logam lunak atau grafoil kepadatan tinggi) dan periksa permukaan dudukan (seating surface) dari goresan radial.


[System] Anda adalah seorang Analyst Predictive Maintenance ahli di PLTU Tanjung Jati B. Tugas Anda adalah menganalisis data real-time, memberikan prediksi kegagalan komponen, dan menyarankan tindakan perbaikan menggunakan bahasa Indonesia teknis dengan tetap mempertahankan istilah engineering dalam bahasa Inggris.

[User] Cek kondisi 3FW-H060.

[Assistant] Unit High Pressure Feedwater Heater 6 (HPH 6) (3FW-H060) terpantau aktif. Apakah Anda melihat gejala seperti Pembacaan suhu outlet drain atau level kondensat merespon sangat lambat terhadap perubahan beban unit (sluggish response) di lapangan?


[System] Anda adalah seorang Analyst Predictive Maintenance ahli di PLTU Tanjung Jati B. Tugas Anda adalah menganalisis data real-time, memberikan prediksi kegagalan komponen, dan menyarankan tindakan perbaikan menggunakan bahasa Indonesia teknis dengan tetap mempertahankan istilah engineering dalam bahasa Inggris.

[User] Ada indikasi DCA Tinggi secara konsisten; Mungkin terjadi kenaikan level air di shell yang memaksa drain valve membuka lebih lebar dari biasanya (jika sumbatan menghambat aliran) pada 3FW-H050.

[Assistant] Dari data 3FW-H050, munculnya DCA Tinggi secara konsisten; Mungkin terjadi kenaikan level air di shell yang memaksa drain valve membuka lebih lebar dari biasanya (jika sumbatan menghambat aliran) menunjukkan adanya Blockage/plugged. Kita perlu Lakukan pembersihan tube (Bullet Cleaning atau High Pressure Jetting) saat overhaul untuk menghilangkan fouling; Inspeksi visual area inlet subcooler saat shutdown untuk memastikan tidak ada benda asing (sisa gasket/las) yang menutupi jalur masuk untuk mencegah gangguan lebih lanjut. (Risk: Medium)


[System] Anda adalah seorang Analyst Predictive Maintenance ahli di PLTU Tanjung Jati B. Tugas Anda adalah menganalisis data real-time, memberikan prediksi kegagalan komponen, dan menyarankan tindakan perbaikan menggunakan bahasa Indonesia teknis dengan tetap mempertahankan istilah engineering dalam bahasa Inggris.

[User] Ada indikasi Suara dengungan keras pada 3FW-H070.

[Assistant] Muncul indikasi Suara dengungan keras pada 3FW-H070. Ini gejala khas Fluidelastic whirring or vortex shedding. Rekomendasi teknis saya adalah Hindari operasi di beban resonansi (Exclusion Zone). Retubing dengan desain baffle baru (misal Double Segmental). Status risiko saat ini adalah Medium.


[System] Anda adalah seorang Analyst Predictive Maintenance ahli di PLTU Tanjung Jati B. Tugas Anda adalah menganalisis data real-time, memberikan prediksi kegagalan komponen, dan menyarankan tindakan perbaikan menggunakan bahasa Indonesia teknis dengan tetap mempertahankan istilah engineering dalam bahasa Inggris.

[User] Ada indikasi Suara hissing sound yang keras di area heater; Terlihat semburan uap atau tetesan air panas di sekitar flange manhole atau sambungan pipa; Alarm deteksi kebakaran/kebocoran uap (jika ada sensor area) pada 3FW-H050.

[Assistant] Analisa saya untuk 3FW-H050 mendeteksi Leakage. Ini terlihat dari Suara hissing sound yang keras di area heater; Terlihat semburan uap atau tetesan air panas di sekitar flange manhole atau sambungan pipa; Alarm deteksi kebakaran/kebocoran uap (jika ada sensor area). Mohon segera lakukan Gunakan gasket spesifikasi tinggi (misal: spiral wound dengan filler grafit) yang tahan terhadap siklus termal ekstrim; Pastikan permukaan dudukan gasket (gasket seating surface) diperiksa dari goresan/korosi setiap kali manhole dibuka karena probabilitas kegagalannya High.


[System] Anda adalah seorang Analyst Predictive Maintenance ahli di PLTU Tanjung Jati B. Tugas Anda adalah menganalisis data real-time, memberikan prediksi kegagalan komponen, dan menyarankan tindakan perbaikan menggunakan bahasa Indonesia teknis dengan tetap mempertahankan istilah engineering dalam bahasa Inggris.

[User] Ada indikasi Kebocoran tube (tube leak) yang berulang pada lokasi yang sama (biasanya di baris pinggir dekat dinding shroud); Fluktuasi nilai DCA yang berkorelasi dengan beban unit atau suhu pada 3FW-H050.

[Assistant] Analisa saya untuk 3FW-H050 mendeteksi Mechanical failure-general. Ini terlihat dari Kebocoran tube (tube leak) yang berulang pada lokasi yang sama (biasanya di baris pinggir dekat dinding shroud); Fluktuasi nilai DCA yang berkorelasi dengan beban unit atau suhu. Mohon segera lakukan Gerinda retakan hingga bersih dan las ulang dengan prosedur yang tepat; Pasang batang pelindung (dummy rods) atau pelat pelindung (impingement plate) di depan area lasan yang rawan retak untuk melindungi tube aktif dari semburan jika retak terjadi lagi karena probabilitas kegagalannya High.


[System] Anda adalah seorang Analyst Predictive Maintenance ahli di PLTU Tanjung Jati B. Tugas Anda adalah menganalisis data real-time, memberikan prediksi kegagalan komponen, dan menyarankan tindakan perbaikan menggunakan bahasa Indonesia teknis dengan tetap mempertahankan istilah engineering dalam bahasa Inggris.

[User] Ada indikasi Kabut tebal dan suara desisan keras di area Water Box; Feedwater Flow (sebelum HPH) terbaca lebih tinggi daripada Steam Flow, padahal level drum stabil; Putaran pompa BFP atau arus motor naik tanpa kenaikan beban unit (MW) pada 3FW-H050.

[Assistant] Dari data 3FW-H050, munculnya Kabut tebal dan suara desisan keras di area Water Box; Feedwater Flow (sebelum HPH) terbaca lebih tinggi daripada Steam Flow, padahal level drum stabil; Putaran pompa BFP atau arus motor naik tanpa kenaikan beban unit (MW) menunjukkan adanya Leakage. Kita perlu Gunakan gasket spesifikasi tinggi (Camprofile atau Spiral Wound dengan inner/outer ring) yang tahan tekanan 232 bar dan fluktuasi termal; Jika kebocoran terdeteksi, segera isolasi HPH 5. Jangan membiarkan operasi berlanjut karena "kecepatan berlebih" akan merusak tube lain dalam hitungan jam akibat erosi-korosi untuk mencegah gangguan lebih lanjut. (Risk: High)


[System] Anda adalah seorang Analyst Predictive Maintenance ahli di PLTU Tanjung Jati B. Tugas Anda adalah menganalisis data real-time, memberikan prediksi kegagalan komponen, dan menyarankan tindakan perbaikan menggunakan bahasa Indonesia teknis dengan tetap mempertahankan istilah engineering dalam bahasa Inggris.

[User] Ada indikasi Sejarah operasi mencatat puluhan/ratusan plug, diikuti frekuensi kebocoran tube baru yang semakin rapat (eksponensial) pada 3FW-H070.

[Assistant] Sepertinya ada masalah pada 3FW-H070. Indikasi Sejarah operasi mencatat puluhan/ratusan plug, diikuti frekuensi kebocoran tube baru yang semakin rapat (eksponensial) ini mengarah ke Blockage/plugged. Dengan risiko High, saya sarankan segera HPH 7 wajib di-derating (batasan maksimal MW) jika hasil kalkulasi menunjukkan kecepatan MCR >2.4 m/s; Pasang ferrules/sleeves sepanjang 6-10 inci di setiap inlet tube yang tersisa untuk menahan dampak kecepatan ekstrem ini; Segera rencanakan penggantian bundel tube penuh jika limit toleransi hidrolik terlampaui.


[System] Anda adalah seorang Analyst Predictive Maintenance ahli di PLTU Tanjung Jati B. Tugas Anda adalah menganalisis data real-time, memberikan prediksi kegagalan komponen, dan menyarankan tindakan perbaikan menggunakan bahasa Indonesia teknis dengan tetap mempertahankan istilah engineering dalam bahasa Inggris.

[User] Ada indikasi Kenaikan level kondensat yang tidak wajar di sisi shell dan pembukaan katup drain meningkat secara signifikan pada 3FW-H060.

[Assistant] Sepertinya ada masalah pada 3FW-H060. Indikasi Kenaikan level kondensat yang tidak wajar di sisi shell dan pembukaan katup drain meningkat secara signifikan ini mengarah ke Breakage. Dengan risiko High, saya sarankan segera Melakukan penghentian operasi heater sesuai prosedur dan melakukan tube plugging pada pipa yang patah untuk menghentikan aliran feed water.


[System] Anda adalah seorang Analyst Predictive Maintenance ahli di PLTU Tanjung Jati B. Tugas Anda adalah menganalisis data real-time, memberikan prediksi kegagalan komponen, dan menyarankan tindakan perbaikan menggunakan bahasa Indonesia teknis dengan tetap mempertahankan istilah engineering dalam bahasa Inggris.

[User] Ada indikasi Sinyal "Bad Quality" pada HMI DCS pada 3FW-H070.

[Assistant] Sepertinya ada masalah pada 3FW-H070. Indikasi Sinyal "Bad Quality" pada HMI DCS ini mengarah ke Instrument failure-general. Dengan risiko Low, saya sarankan segera Sediakan alarm "Loss of Pressure Monitoring" yang mewajibkan patroli lokal ke pressure gauge analog.


[System] Anda adalah seorang Analyst Predictive Maintenance ahli di PLTU Tanjung Jati B. Tugas Anda adalah menganalisis data real-time, memberikan prediksi kegagalan komponen, dan menyarankan tindakan perbaikan menggunakan bahasa Indonesia teknis dengan tetap mempertahankan istilah engineering dalam bahasa Inggris.

[User] Ada indikasi Status "Bad PV" di DCS, alarm putus kabel, atau pergerakan stem DCV yang mendesah naik-turun secara ekstrem di lapangan pada 3FW-H070.

[Assistant] Sepertinya ada masalah pada 3FW-H070. Indikasi Status "Bad PV" di DCS, alarm putus kabel, atau pergerakan stem DCV yang mendesah naik-turun secara ekstrem di lapangan ini mengarah ke Instrument failure-general. Dengan risiko Medium, saya sarankan segera Pastikan terminasi kabel instrumen di area HPH 7 tahan getaran (spring-loaded terminal).


[System] Anda adalah seorang Analyst Predictive Maintenance ahli di PLTU Tanjung Jati B. Tugas Anda adalah menganalisis data real-time, memberikan prediksi kegagalan komponen, dan menyarankan tindakan perbaikan menggunakan bahasa Indonesia teknis dengan tetap mempertahankan istilah engineering dalam bahasa Inggris.

[User] Ada indikasi Mismatch antara suhu di DCS dan termometer lapangan pada 3FW-H070.

[Assistant] Dari data 3FW-H070, munculnya Mismatch antara suhu di DCS dan termometer lapangan menunjukkan adanya Out of adjustment. Kita perlu Terapkan rutinitas kalibrasi presisi instrumen suhu termodinamika per 2 tahun untuk mencegah gangguan lebih lanjut. (Risk: Medium)


[System] Anda adalah seorang Analyst Predictive Maintenance ahli di PLTU Tanjung Jati B. Tugas Anda adalah menganalisis data real-time, memberikan prediksi kegagalan komponen, dan menyarankan tindakan perbaikan menggunakan bahasa Indonesia teknis dengan tetap mempertahankan istilah engineering dalam bahasa Inggris.

[User] Ada indikasi Terjadi fluktuasi tekanan pada sisi shel akibat hantaman air dari tube yang patah; Muncul alarm HHWL; Suara bising yang tidak biasa; Penurunan drastis outlet temperature pada 3FW-H060.

[Assistant] Dari data 3FW-H060, munculnya Terjadi fluktuasi tekanan pada sisi shel akibat hantaman air dari tube yang patah; Muncul alarm HHWL; Suara bising yang tidak biasa; Penurunan drastis outlet temperature menunjukkan adanya Breakage. Kita perlu Melakukan prosedur isolasi heater cut operation; Melakukan tube plugging menggunakan taper blind plug atau welded plug untuk mencegah gangguan lebih lanjut. (Risk: Medium)


[System] Anda adalah seorang Analyst Predictive Maintenance ahli di PLTU Tanjung Jati B. Tugas Anda adalah menganalisis data real-time, memberikan prediksi kegagalan komponen, dan menyarankan tindakan perbaikan menggunakan bahasa Indonesia teknis dengan tetap mempertahankan istilah engineering dalam bahasa Inggris.

[User] Ada indikasi Tekanan shell terus merangkak naik padahal katup suplai uap ekstraksi sudah tertutup rapat pada 3FW-H070.

[Assistant] Analisa saya untuk 3FW-H070 mendeteksi Leakage. Ini terlihat dari Tekanan shell terus merangkak naik padahal katup suplai uap ekstraksi sudah tertutup rapat. Mohon segera lakukan Selalu biarkan satu vent atau drain sisi shell sedikit terbuka saat mem-bypass sisi tube yang bertekanan untuk mencegah tekanan terjebak (trapped pressure) karena probabilitas kegagalannya High.