[System] Anda adalah seorang Analyst Predictive Maintenance ahli di PLTU Tanjung Jati B. Tugas Anda adalah menganalisis data real-time, memberikan prediksi kegagalan komponen, dan menyarankan tindakan perbaikan menggunakan bahasa Indonesia teknis dengan tetap mempertahankan istilah engineering dalam bahasa Inggris.

[User] Ada indikasi Kabut tebal dan suara desisan keras di area Water Box; Feedwater Flow (sebelum HPH) terbaca lebih tinggi daripada Steam Flow, padahal level drum stabil; Putaran pompa BFP atau arus motor naik tanpa kenaikan beban unit (MW) pada 3FW-H050.

[Assistant] Dari data 3FW-H050, munculnya Kabut tebal dan suara desisan keras di area Water Box; Feedwater Flow (sebelum HPH) terbaca lebih tinggi daripada Steam Flow, padahal level drum stabil; Putaran pompa BFP atau arus motor naik tanpa kenaikan beban unit (MW) menunjukkan adanya Leakage. Kita perlu Gunakan gasket spesifikasi tinggi (Camprofile atau Spiral Wound dengan inner/outer ring) yang tahan tekanan 232 bar dan fluktuasi termal; Jika kebocoran terdeteksi, segera isolasi HPH 5. Jangan membiarkan operasi berlanjut karena "kecepatan berlebih" akan merusak tube lain dalam hitungan jam akibat erosi-korosi untuk mencegah gangguan lebih lanjut. (Risk: High)

risk_level: High


[System] Anda adalah seorang Analyst Predictive Maintenance ahli di PLTU Tanjung Jati B. Tugas Anda adalah menganalisis data real-time, memberikan prediksi kegagalan komponen, dan menyarankan tindakan perbaikan menggunakan bahasa Indonesia teknis dengan tetap mempertahankan istilah engineering dalam bahasa Inggris.

[User] Ada indikasi Tren bukaan DCV naik bertahap menjauhi posisi normalnya pada 3FW-H070.

[Assistant] Muncul indikasi Tren bukaan DCV naik bertahap menjauhi posisi normalnya pada 3FW-H070. Ini gejala khas Burst. Rekomendasi teknis saya adalah Sumbat preventif tube-tube di sekitar tube yang burst karena kemungkinan besar sudah terkikis (impingement damage). Status risiko saat ini adalah High.


[System] Anda adalah seorang Analyst Predictive Maintenance ahli di PLTU Tanjung Jati B. Tugas Anda adalah menganalisis data real-time, memberikan prediksi kegagalan komponen, dan menyarankan tindakan perbaikan menggunakan bahasa Indonesia teknis dengan tetap mempertahankan istilah engineering dalam bahasa Inggris.

[User] Ada indikasi Grafik tren (trend) di DCS menunjukkan spikes yang tidak wajar; Pembacaan noisy signal pada 3FW-H050.

[Assistant] Muncul indikasi Grafik tren (trend) di DCS menunjukkan spikes yang tidak wajar; Pembacaan noisy signal pada 3FW-H050. Ini gejala khas Looseness. Rekomendasi teknis saya adalah Lakukan retightening terminal instrumen pada area dengan getaran tinggi secara berkala; Gunakan spring washer pada terminal blok di area getaran tinggi. Status risiko saat ini adalah High.


[System] Anda adalah seorang Analyst Predictive Maintenance ahli di PLTU Tanjung Jati B. Tugas Anda adalah menganalisis data real-time, memberikan prediksi kegagalan komponen, dan menyarankan tindakan perbaikan menggunakan bahasa Indonesia teknis dengan tetap mempertahankan istilah engineering dalam bahasa Inggris.

[User] Ada indikasi Flow indikator menunjukkan nilai normal/rendah, tetapi Arus Motor (Amper) BFP tinggi atau posisi Scoop Tube tinggi; Suara aliran air yang tidak wajar (hissing/roaring) dari water box HPH 5 pada 3FW-H050.

[Assistant] Analisa saya untuk 3FW-H050 mendeteksi Control failure. Ini terlihat dari Flow indikator menunjukkan nilai normal/rendah, tetapi Arus Motor (Amper) BFP tinggi atau posisi Scoop Tube tinggi; Suara aliran air yang tidak wajar (hissing/roaring) dari water box HPH 5. Mohon segera lakukan Pastikan logika kontrol BFP memiliki fitur fallback atau freeze jika mendeteksi anomali sinyal flow (misal deviasi tajam dari Steam Flow) karena probabilitas kegagalannya High.


[System] Anda adalah seorang Analyst Predictive Maintenance ahli di PLTU Tanjung Jati B. Tugas Anda adalah menganalisis data real-time, memberikan prediksi kegagalan komponen, dan menyarankan tindakan perbaikan menggunakan bahasa Indonesia teknis dengan tetap mempertahankan istilah engineering dalam bahasa Inggris.

[User] Ada indikasi Membandingkan suhu drain HPH 5 dengan suhu air di pipa masuk Deaerator (seharusnya mirip, hanya beda sedikit heat loss di pipa). Jika beda jauh, sensor HPH mungkin drift pada 3FW-H050.

[Assistant] Sepertinya ada masalah pada 3FW-H050. Indikasi Membandingkan suhu drain HPH 5 dengan suhu air di pipa masuk Deaerator (seharusnya mirip, hanya beda sedikit heat loss di pipa). Jika beda jauh, sensor HPH mungkin drift ini mengarah ke Faulty signal/indication/alarm. Dengan risiko Medium, saya sarankan segera Kalibrasi sensor suhu drain outlet dan sensor level setiap outage. Akurasi sensor suhu krusial untuk perhitungan performa.

risk_level: Medium


[System] Anda adalah seorang Analyst Predictive Maintenance ahli di PLTU Tanjung Jati B. Tugas Anda adalah menganalisis data real-time, memberikan prediksi kegagalan komponen, dan menyarankan tindakan perbaikan menggunakan bahasa Indonesia teknis dengan tetap mempertahankan istilah engineering dalam bahasa Inggris.

[User] Ada indikasi Terlihat semburan uap (steam plume) atau suara mendesis keras dari area shell heater atau pipa ekstraksi; Temperatur outlet feed water HPH 5 turun; Indikator Total Feedwater Flow meningkat sedikit dibanding kondisi normal pada beban MW yang sama pada 3FW-H050.

[Assistant] Analisa saya untuk 3FW-H050 mendeteksi Leakage. Ini terlihat dari Terlihat semburan uap (steam plume) atau suara mendesis keras dari area shell heater atau pipa ekstraksi; Temperatur outlet feed water HPH 5 turun; Indikator Total Feedwater Flow meningkat sedikit dibanding kondisi normal pada beban MW yang sama. Mohon segera lakukan Jika kebocoran uap signifikan dan tidak bisa diisolasi (misal di hulu MOV Extraction), hitung kecepatan aliran feed water aktual; Jika hasil perhitungan menunjukkan v > 2.5 m/s, rekomendasikan penurunan beban unit (Derating). Lebih baik menurunkan MW sedikit daripada membiarkan kecepatan tinggi menggerus inlet tube HPH 5 yang tersisa, yang akan berujung pada kerusakan katastropik (retubing dini) karena probabilitas kegagalannya High.


[System] Anda adalah seorang Analyst Predictive Maintenance ahli di PLTU Tanjung Jati B. Tugas Anda adalah menganalisis data real-time, memberikan prediksi kegagalan komponen, dan menyarankan tindakan perbaikan menggunakan bahasa Indonesia teknis dengan tetap mempertahankan istilah engineering dalam bahasa Inggris.

[User] Ada indikasi Sinyal instrumen mendadak menjadi maksimum (20mA) atau minimum (4mA/0mA); Indikasi "Open Loop" atau "Sensor Break" pada modul I/O pada 3FW-H050.

[Assistant] Sepertinya ada masalah pada 3FW-H050. Indikasi Sinyal instrumen mendadak menjadi maksimum (20mA) atau minimum (4mA/0mA); Indikasi "Open Loop" atau "Sensor Break" pada modul I/O ini mengarah ke Instrument failure-general. Dengan risiko Medium, saya sarankan segera Stok suku cadang (spare part) transmitter yang kritikal; Pertimbangkan upgrade ke Smart Transmitter yang memiliki fitur self-diagnostic.


[System] Anda adalah seorang Analyst Predictive Maintenance ahli di PLTU Tanjung Jati B. Tugas Anda adalah menganalisis data real-time, memberikan prediksi kegagalan komponen, dan menyarankan tindakan perbaikan menggunakan bahasa Indonesia teknis dengan tetap mempertahankan istilah engineering dalam bahasa Inggris.

[User] Ada indikasi Terdengar suara kavitasi atau water hammer di dasar heater; nilai DCA meningkat jauh di atas 5,60 C pada 3FW-H060.

[Assistant] Dari data 3FW-H060, munculnya Terdengar suara kavitasi atau water hammer di dasar heater; nilai DCA meningkat jauh di atas 5,60 C menunjukkan adanya Poor water level control. Kita perlu Melakukan kalibrasi pada adjusting device level; memastikan water seal di atas zona subcooler tetap terjaga untuk mencegah gangguan lebih lanjut. (Risk: High)


[System] Anda adalah seorang Analyst Predictive Maintenance ahli di PLTU Tanjung Jati B. Tugas Anda adalah menganalisis data real-time, memberikan prediksi kegagalan komponen, dan menyarankan tindakan perbaikan menggunakan bahasa Indonesia teknis dengan tetap mempertahankan istilah engineering dalam bahasa Inggris.

[User] Cek kondisi 3FW-H060.

[Assistant] Unit High Pressure Feedwater Heater 6 (HPH 6) (3FW-H060) terpantau aktif. Apakah Anda melihat gejala seperti Pembacaan suhu outlet drain atau level kondensat merespon sangat lambat terhadap perubahan beban unit (sluggish response) di lapangan?


[System] Anda adalah seorang Analyst Predictive Maintenance ahli di PLTU Tanjung Jati B. Tugas Anda adalah menganalisis data real-time, memberikan prediksi kegagalan komponen, dan menyarankan tindakan perbaikan menggunakan bahasa Indonesia teknis dengan tetap mempertahankan istilah engineering dalam bahasa Inggris.

[User] Ada indikasi Lonjakan level kondensat tak terkendali saat start-up/shutdown pada 3FW-H070.

[Assistant] Analisa saya untuk 3FW-H070 mendeteksi Material failure-general. Ini terlihat dari Lonjakan level kondensat tak terkendali saat start-up/shutdown. Mohon segera lakukan Ganti bundel tube (Retubing) jika perbaikan las tidak lagi ekonomis karena probabilitas kegagalannya High.


[System] Anda adalah seorang Analyst Predictive Maintenance ahli di PLTU Tanjung Jati B. Tugas Anda adalah menganalisis data real-time, memberikan prediksi kegagalan komponen, dan menyarankan tindakan perbaikan menggunakan bahasa Indonesia teknis dengan tetap mempertahankan istilah engineering dalam bahasa Inggris.

[User] Ada indikasi Kenaikan level kondensat yang tidak wajar di sisi shell dan pembukaan katup drain meningkat secara signifikan pada 3FW-H060.

[Assistant] Sepertinya ada masalah pada 3FW-H060. Indikasi Kenaikan level kondensat yang tidak wajar di sisi shell dan pembukaan katup drain meningkat secara signifikan ini mengarah ke Breakage. Dengan risiko High, saya sarankan segera Melakukan penghentian operasi heater sesuai prosedur dan melakukan tube plugging pada pipa yang patah untuk menghentikan aliran feed water.


[System] Anda adalah seorang Analyst Predictive Maintenance ahli di PLTU Tanjung Jati B. Tugas Anda adalah menganalisis data real-time, memberikan prediksi kegagalan komponen, dan menyarankan tindakan perbaikan menggunakan bahasa Indonesia teknis dengan tetap mempertahankan istilah engineering dalam bahasa Inggris.

[User] Ada indikasi Munculnya kebocoran internal kecil yang perlahan membesar; Seringkali tidak terdengar suara bising signifikan dari luar (silent killer) pada 3FW-H050.

[Assistant] Muncul indikasi Munculnya kebocoran internal kecil yang perlahan membesar; Seringkali tidak terdengar suara bising signifikan dari luar (silent killer) pada 3FW-H050. Ini gejala khas Baffle gap is too far. Rekomendasi teknis saya adalah Metode perbaikan paling efektif adalah memasukkan pasak (tube stakes) di antara tube-tube untuk mengunci pergerakan mereka tanpa perlu mengganti baffle. Status risiko saat ini adalah High.


[System] Anda adalah seorang Analyst Predictive Maintenance ahli di PLTU Tanjung Jati B. Tugas Anda adalah menganalisis data real-time, memberikan prediksi kegagalan komponen, dan menyarankan tindakan perbaikan menggunakan bahasa Indonesia teknis dengan tetap mempertahankan istilah engineering dalam bahasa Inggris.

[User] Cek kondisi 3FW-H050.

[Assistant] Unit High Pressure Feedwater Heater 5 (HPH 5) (3FW-H050) terpantau aktif. Apakah Anda melihat gejala seperti Alarm "Heater Level High" atau "Heater Level Low"; Deviasi besar antara Setpoint (SP) dan Process Variable (PV) pada DCS di lapangan?


[System] Anda adalah seorang Analyst Predictive Maintenance ahli di PLTU Tanjung Jati B. Tugas Anda adalah menganalisis data real-time, memberikan prediksi kegagalan komponen, dan menyarankan tindakan perbaikan menggunakan bahasa Indonesia teknis dengan tetap mempertahankan istilah engineering dalam bahasa Inggris.

[User] Cek kondisi 3FW-H050.

[Assistant] Unit High Pressure Feedwater Heater 5 (HPH 5) (3FW-H050) terpantau aktif. Apakah Anda melihat gejala seperti Terjadi penurunan nilai Differential Pressure (delta P) sisi feed water secara mendadak (karena aliran langsung melompat dari inlet ke outlet tanpa hambatan tube); Mungkin terdengar benturan logam dari dalam Water Box saat perubahan beban di lapangan?

risk_level: Low


[System] Anda adalah seorang Analyst Predictive Maintenance ahli di PLTU Tanjung Jati B. Tugas Anda adalah menganalisis data real-time, memberikan prediksi kegagalan komponen, dan menyarankan tindakan perbaikan menggunakan bahasa Indonesia teknis dengan tetap mempertahankan istilah engineering dalam bahasa Inggris.

[User] Ada indikasi Terdengar suara kavitasi atau water hammer di jalur pipa drain menuju HPH 6, padahal DCS menunjukkan suhu normal pada 3FW-H070.

[Assistant] Analisa saya untuk 3FW-H070 mendeteksi Faulty signal/indication/alarm. Ini terlihat dari Terdengar suara kavitasi atau water hammer di jalur pipa drain menuju HPH 6, padahal DCS menunjukkan suhu normal. Mohon segera lakukan Lakukan perbandingan rutin antara suhu DCS dan termometer lokal oleh operator lapangan karena probabilitas kegagalannya Medium.


[System] Anda adalah seorang Analyst Predictive Maintenance ahli di PLTU Tanjung Jati B. Tugas Anda adalah menganalisis data real-time, memberikan prediksi kegagalan komponen, dan menyarankan tindakan perbaikan menggunakan bahasa Indonesia teknis dengan tetap mempertahankan istilah engineering dalam bahasa Inggris.

[User] Ada indikasi Suhu outlet drain melampaui 217,1 C secara konsisten meskipun level air kondensat dipertahankan normal pada 3FW-H060.

[Assistant] Analisa saya untuk 3FW-H060 mendeteksi Shroud or end plate leakage. Ini terlihat dari Suhu outlet drain melampaui 217,1 C secara konsisten meskipun level air kondensat dipertahankan normal. Mohon segera lakukan Melakukan pengujian penetran (PT) pada sambungan las enclosing plate dan end plate; Verifikasi efisiensi termal melalui perhitungan neraca panas karena probabilitas kegagalannya High.


[System] Anda adalah seorang Analyst Predictive Maintenance ahli di PLTU Tanjung Jati B. Tugas Anda adalah menganalisis data real-time, memberikan prediksi kegagalan komponen, dan menyarankan tindakan perbaikan menggunakan bahasa Indonesia teknis dengan tetap mempertahankan istilah engineering dalam bahasa Inggris.

[User] Ada indikasi Adanya perbedaan nilai signifikan antara suhu outlet HP 6 di DCS dengan suhu inlet HP 7 (seharusnya identik di angka 244,2 C); Muncul alarm High Level palsu yang tidak disertai perubahan parameter termal lainnya pada 3FW-H060.

[Assistant] Analisa saya untuk 3FW-H060 mendeteksi Faulty signal/indication/alarm. Ini terlihat dari Adanya perbedaan nilai signifikan antara suhu outlet HP 6 di DCS dengan suhu inlet HP 7 (seharusnya identik di angka 244,2 C); Muncul alarm High Level palsu yang tidak disertai perubahan parameter termal lainnya. Mohon segera lakukan Melakukan cross-check antara indikasi DCS dengan indikator lokal di lapangan secara rutin; Melakukan loop calibration untuk memastikan akurasi sinyal 4-20 mA dari transmiter ke modul I/O karena probabilitas kegagalannya Medium.


[System] Anda adalah seorang Analyst Predictive Maintenance ahli di PLTU Tanjung Jati B. Tugas Anda adalah menganalisis data real-time, memberikan prediksi kegagalan komponen, dan menyarankan tindakan perbaikan menggunakan bahasa Indonesia teknis dengan tetap mempertahankan istilah engineering dalam bahasa Inggris.

[User] Cek kondisi 3FW-H050.

[Assistant] Unit High Pressure Feedwater Heater 5 (HPH 5) (3FW-H050) terpantau aktif. Apakah Anda melihat gejala seperti Suara hissing sound yang keras di area heater; Terlihat semburan uap atau tetesan air panas di sekitar flange manhole atau sambungan pipa; Alarm deteksi kebakaran/kebocoran uap (jika ada sensor area) di lapangan?


[System] Anda adalah seorang Analyst Predictive Maintenance ahli di PLTU Tanjung Jati B. Tugas Anda adalah menganalisis data real-time, memberikan prediksi kegagalan komponen, dan menyarankan tindakan perbaikan menggunakan bahasa Indonesia teknis dengan tetap mempertahankan istilah engineering dalam bahasa Inggris.

[User] Cek kondisi 3FW-H050.

[Assistant] Unit High Pressure Feedwater Heater 5 (HPH 5) (3FW-H050) terpantau aktif. Apakah Anda melihat gejala seperti Penurunan mendadak atau bertahap pada temperatur Feedwater Outlet HPH 5, sementara tekanan dan level uap normal; BFP harus memompa aliran total yang sedikit lebih tinggi untuk mengkompensasi kerugian efisiensi pemanasan di boiler di lapangan?


[System] Anda adalah seorang Analyst Predictive Maintenance ahli di PLTU Tanjung Jati B. Tugas Anda adalah menganalisis data real-time, memberikan prediksi kegagalan komponen, dan menyarankan tindakan perbaikan menggunakan bahasa Indonesia teknis dengan tetap mempertahankan istilah engineering dalam bahasa Inggris.

[User] Ada indikasi Tanda karat atau kerak putih memanjang di bawah baut manway; Kenaikan Make-up Water ke kondensor yang tidak wajar pada 3FW-H050.

[Assistant] Muncul indikasi Tanda karat atau kerak putih memanjang di bawah baut manway; Kenaikan Make-up Water ke kondensor yang tidak wajar pada 3FW-H050. Ini gejala khas Looseness. Rekomendasi teknis saya adalah Wajib memberikan garis penanda (tally mark) pada mur dan baut manway setelah dikencangkan. Ini memungkinkan inspeksi visual cepat: jika garis tidak lurus, baut kendor; Lakukan retorquing setelah siklus panas pertama paska-overhaul (sesuai rekomendasi manufaktur gasket). Status risiko saat ini adalah High.


[System] Anda adalah seorang Analyst Predictive Maintenance ahli di PLTU Tanjung Jati B. Tugas Anda adalah menganalisis data real-time, memberikan prediksi kegagalan komponen, dan menyarankan tindakan perbaikan menggunakan bahasa Indonesia teknis dengan tetap mempertahankan istilah engineering dalam bahasa Inggris.

[User] Ada indikasi Suhu outlet drain tetap tinggi melampaui 217,1 C meskipun level air normal; efisiensi termal heater menurun tanpa adanya kebocoran tube pada 3FW-H060.

[Assistant] Analisa saya untuk 3FW-H060 mendeteksi Shroud or end plate leakage. Ini terlihat dari Suhu outlet drain tetap tinggi melampaui 217,1 C meskipun level air normal; efisiensi termal heater menurun tanpa adanya kebocoran tube. Mohon segera lakukan Melakukan Liquid Penetration Test (PT) pada sambungan las enclosing plate dan pelat partisi untuk mencari retak struktur karena probabilitas kegagalannya High.


[System] Anda adalah seorang Analyst Predictive Maintenance ahli di PLTU Tanjung Jati B. Tugas Anda adalah menganalisis data real-time, memberikan prediksi kegagalan komponen, dan menyarankan tindakan perbaikan menggunakan bahasa Indonesia teknis dengan tetap mempertahankan istilah engineering dalam bahasa Inggris.

[User] Cek kondisi 3FW-H060.

[Assistant] Unit High Pressure Feedwater Heater 6 (HPH 6) (3FW-H060) terpantau aktif. Apakah Anda melihat gejala seperti Nilai TTD (Terminal Temperature Difference) meningkat perlahan dan suhu feed water keluar sulit mencapai 244,2C di lapangan?


[System] Anda adalah seorang Analyst Predictive Maintenance ahli di PLTU Tanjung Jati B. Tugas Anda adalah menganalisis data real-time, memberikan prediksi kegagalan komponen, dan menyarankan tindakan perbaikan menggunakan bahasa Indonesia teknis dengan tetap mempertahankan istilah engineering dalam bahasa Inggris.

[User] Ada indikasi Muncul deviasi kecil pada nilai DCA sehingga masih ada waktu bagi operator untuk melakukan investigasi sebelum sistem trip; Terjadi penurunan tekanan feed water atau suhu keluar tidak mencapai 244,2 C karena sebagian air mengalami bypass pada 3FW-H060.

[Assistant] Dari data 3FW-H060, munculnya Muncul deviasi kecil pada nilai DCA sehingga masih ada waktu bagi operator untuk melakukan investigasi sebelum sistem trip; Terjadi penurunan tekanan feed water atau suhu keluar tidak mencapai 244,2 C karena sebagian air mengalami bypass menunjukkan adanya Leakage. Kita perlu Melakukan pengetesan kebocoran tube menggunakan tekanan udara (500-700 kPa) di sisi shell dan air sabun di sisi water box; Melakukan re-expanding pada sambungan tube yang melonggar untuk mencegah gangguan lebih lanjut. (Risk: High)


[System] Anda adalah seorang Analyst Predictive Maintenance ahli di PLTU Tanjung Jati B. Tugas Anda adalah menganalisis data real-time, memberikan prediksi kegagalan komponen, dan menyarankan tindakan perbaikan menggunakan bahasa Indonesia teknis dengan tetap mempertahankan istilah engineering dalam bahasa Inggris.

[User] Ada indikasi Terdeteksi adanya kontaminasi mineral atau perubahan konduktivitas pada air kondensat di sisi shell pada 3FW-H060.

[Assistant] Analisa saya untuk 3FW-H060 mendeteksi Material failure-general. Ini terlihat dari Terdeteksi adanya kontaminasi mineral atau perubahan konduktivitas pada air kondensat di sisi shell. Mohon segera lakukan Memastikan perubahan suhu selama start-up dan shutdown dilakukan secara perlahan untuk mencegah retakan akibat stres termal pada water box dan sambungan las tube karena probabilitas kegagalannya Low.


[System] Anda adalah seorang Analyst Predictive Maintenance ahli di PLTU Tanjung Jati B. Tugas Anda adalah menganalisis data real-time, memberikan prediksi kegagalan komponen, dan menyarankan tindakan perbaikan menggunakan bahasa Indonesia teknis dengan tetap mempertahankan istilah engineering dalam bahasa Inggris.

[User] Cek kondisi 3FW-H060.

[Assistant] Unit High Pressure Feedwater Heater 6 (HPH 6) (3FW-H060) terpantau aktif. Apakah Anda melihat gejala seperti Terdengar suara water hammer (dentuman) di area bawah shell (zona subcooler); Level kondensat berfluktuasi atau berada di bawah batas minimum setpoint di lapangan?


[System] Anda adalah seorang Analyst Predictive Maintenance ahli di PLTU Tanjung Jati B. Tugas Anda adalah menganalisis data real-time, memberikan prediksi kegagalan komponen, dan menyarankan tindakan perbaikan menggunakan bahasa Indonesia teknis dengan tetap mempertahankan istilah engineering dalam bahasa Inggris.

[User] Ada indikasi Grafik tren menunjukkan garis vertikal tajam acak; Suara putaran pompa BFP naik-turun ("menggerung") pada 3FW-H050.

[Assistant] Sepertinya ada masalah pada 3FW-H050. Indikasi Grafik tren menunjukkan garis vertikal tajam acak; Suara putaran pompa BFP naik-turun ("menggerung") ini mengarah ke Looseness. Dengan risiko Medium, saya sarankan segera Gunakan terminal blok tipe spring-loaded atau loctite pada area dengan vibrasi tinggi.


[System] Anda adalah seorang Analyst Predictive Maintenance ahli di PLTU Tanjung Jati B. Tugas Anda adalah menganalisis data real-time, memberikan prediksi kegagalan komponen, dan menyarankan tindakan perbaikan menggunakan bahasa Indonesia teknis dengan tetap mempertahankan istilah engineering dalam bahasa Inggris.

[User] Cek kondisi 3FW-H070.

[Assistant] Unit High Pressure Feedwater Heater 7 (HPH 7) (3FW-H070) terpantau aktif. Apakah Anda melihat gejala seperti DCA memburuk seketika secara drastis setelah terjadi transien trip atau guncangan beban di lapangan?


[System] Anda adalah seorang Analyst Predictive Maintenance ahli di PLTU Tanjung Jati B. Tugas Anda adalah menganalisis data real-time, memberikan prediksi kegagalan komponen, dan menyarankan tindakan perbaikan menggunakan bahasa Indonesia teknis dengan tetap mempertahankan istilah engineering dalam bahasa Inggris.

[User] Cek kondisi 3FW-H060.

[Assistant] Unit High Pressure Feedwater Heater 6 (HPH 6) (3FW-H060) terpantau aktif. Apakah Anda melihat gejala seperti Respon sensor suhu atau tekanan melambat (sluggish); Terlihat rembesan fluida atau penumpukan karat di sekitar sensing line atau thermowell di lapangan?


[System] Anda adalah seorang Analyst Predictive Maintenance ahli di PLTU Tanjung Jati B. Tugas Anda adalah menganalisis data real-time, memberikan prediksi kegagalan komponen, dan menyarankan tindakan perbaikan menggunakan bahasa Indonesia teknis dengan tetap mempertahankan istilah engineering dalam bahasa Inggris.

[User] Ada indikasi Terjadi penurunan tekanan feed water atau suhu keluar tidak mencapai 244,2 C karena sebagian air mengalami bypass pada 3FW-H060.

[Assistant] Dari data 3FW-H060, munculnya Terjadi penurunan tekanan feed water atau suhu keluar tidak mencapai 244,2 C karena sebagian air mengalami bypass menunjukkan adanya Material failure-general. Kita perlu Memperketat kontrol kimia feed water (Hydrazine/Ammonia) untuk menekan laju korosi tube; Melakukan penggantian tube bundle secara terjadwal jika tingkat kerusakan tube melebihi batas toleransi untuk mencegah gangguan lebih lanjut. (Risk: Medium)


[System] Anda adalah seorang Analyst Predictive Maintenance ahli di PLTU Tanjung Jati B. Tugas Anda adalah menganalisis data real-time, memberikan prediksi kegagalan komponen, dan menyarankan tindakan perbaikan menggunakan bahasa Indonesia teknis dengan tetap mempertahankan istilah engineering dalam bahasa Inggris.

[User] Ada indikasi Indikasi kecepatan aliran pada monitor terbaca berdenyut atau meloncat-loncat secara acak (spiking/noise) pada 3FW-H060.

[Assistant] Analisa saya untuk 3FW-H060 mendeteksi Looseness. Ini terlihat dari Indikasi kecepatan aliran pada monitor terbaca berdenyut atau meloncat-loncat secara acak (spiking/noise). Mohon segera lakukan Melakukan pengencangan ulang pada semua koneksi kabel di junction box dan terminal transmiter; memastikan soket sensor terpasang rapat karena probabilitas kegagalannya Medium.


[System] Anda adalah seorang Analyst Predictive Maintenance ahli di PLTU Tanjung Jati B. Tugas Anda adalah menganalisis data real-time, memberikan prediksi kegagalan komponen, dan menyarankan tindakan perbaikan menggunakan bahasa Indonesia teknis dengan tetap mempertahankan istilah engineering dalam bahasa Inggris.

[User] Ada indikasi Seringkali tidak ada gejala operasional sampai terjadi kebocoran atau pecah; Rembesan air yang keluar dari balik isolasi di area leher nozel atau keliling head pada 3FW-H050.

[Assistant] Analisa saya untuk 3FW-H050 mendeteksi Mechanical failure-general. Ini terlihat dari Seringkali tidak ada gejala operasional sampai terjadi kebocoran atau pecah; Rembesan air yang keluar dari balik isolasi di area leher nozel atau keliling head. Mohon segera lakukan Jika ditemukan retak dangkal, gerinda (grinding) hingga dasar retakan hilang. Lakukan pengelasan ulang dengan prosedur pre-heat dan post-weld heat treatment (PWHT) yang ketat; Perbesar radius kelengkungan (fillet radius) pada sudut-sudut tajam dengan gerinda untuk mengurangi faktor konsentrasi tegangan karena probabilitas kegagalannya High.


[System] Anda adalah seorang Analyst Predictive Maintenance ahli di PLTU Tanjung Jati B. Tugas Anda adalah menganalisis data real-time, memberikan prediksi kegagalan komponen, dan menyarankan tindakan perbaikan menggunakan bahasa Indonesia teknis dengan tetap mempertahankan istilah engineering dalam bahasa Inggris.

[User] Ada indikasi Dentuman keras dari bagian bawah heater; Alarm "Heater Level High-High" muncul sangat cepat; Data DCA menjadi acak/tidak valid sesaat sebelum trip pada 3FW-H050.

[Assistant] Muncul indikasi Dentuman keras dari bagian bawah heater; Alarm "Heater Level High-High" muncul sangat cepat; Data DCA menjadi acak/tidak valid sesaat sebelum trip pada 3FW-H050. Ini gejala khas Breakage. Rekomendasi teknis saya adalah Saat perbaikan, pastikan seluruh pecahan tube dan baffle dikeluarkan dari shell. Puing tertinggal akan menyebabkan kerusakan berulang; Pasang plug pada kedua ujung tube patah dan pasang rod stabilizer di dalamnya agar tidak mencambuk tube lain. Status risiko saat ini adalah High.


[System] Anda adalah seorang Analyst Predictive Maintenance ahli di PLTU Tanjung Jati B. Tugas Anda adalah menganalisis data real-time, memberikan prediksi kegagalan komponen, dan menyarankan tindakan perbaikan menggunakan bahasa Indonesia teknis dengan tetap mempertahankan istilah engineering dalam bahasa Inggris.

[User] Cek kondisi 3FW-H060.

[Assistant] Unit High Pressure Feedwater Heater 6 (HPH 6) (3FW-H060) terpantau aktif. Apakah Anda melihat gejala seperti Penurunan suhu outlet feed water secara drastis disertai getaran pada bodi Water Box di lapangan?


[System] Anda adalah seorang Analyst Predictive Maintenance ahli di PLTU Tanjung Jati B. Tugas Anda adalah menganalisis data real-time, memberikan prediksi kegagalan komponen, dan menyarankan tindakan perbaikan menggunakan bahasa Indonesia teknis dengan tetap mempertahankan istilah engineering dalam bahasa Inggris.

[User] Ada indikasi Pressure Drop turun drastis di bawah 1.08 bar menandakan aliran memintas/ short-circuiting pada 3FW-H060.

[Assistant] Sepertinya ada masalah pada 3FW-H060. Indikasi Pressure Drop turun drastis di bawah 1.08 bar menandakan aliran memintas/ short-circuiting ini mengarah ke Mechanical failure-general. Dengan risiko Medium, saya sarankan segera Melakukan pengujian NDT berupa Liquid Penetration Test (PT) pada sambungan las dan melakukan perbaikan pada radius sudut pelat untuk mengurangi konsentrasi tegangan.


[System] Anda adalah seorang Analyst Predictive Maintenance ahli di PLTU Tanjung Jati B. Tugas Anda adalah menganalisis data real-time, memberikan prediksi kegagalan komponen, dan menyarankan tindakan perbaikan menggunakan bahasa Indonesia teknis dengan tetap mempertahankan istilah engineering dalam bahasa Inggris.

[User] Cek kondisi 3FW-H050.

[Assistant] Unit High Pressure Feedwater Heater 5 (HPH 5) (3FW-H050) terpantau aktif. Apakah Anda melihat gejala seperti Alarm deviasi antara transmitter A dan B (jika ada); Ketidakcocokan antara tekanan jenuh (P-sat) yang dihitung dari temperatur uap dengan pembacaan tekanan aktual di lapangan?


[System] Anda adalah seorang Analyst Predictive Maintenance ahli di PLTU Tanjung Jati B. Tugas Anda adalah menganalisis data real-time, memberikan prediksi kegagalan komponen, dan menyarankan tindakan perbaikan menggunakan bahasa Indonesia teknis dengan tetap mempertahankan istilah engineering dalam bahasa Inggris.

[User] Cek kondisi 3FW-H060.

[Assistant] Unit High Pressure Feedwater Heater 6 (HPH 6) (3FW-H060) terpantau aktif. Apakah Anda melihat gejala seperti Getaran konstan pada beban tertentu meskipun laju alir uap normal di lapangan?


[System] Anda adalah seorang Analyst Predictive Maintenance ahli di PLTU Tanjung Jati B. Tugas Anda adalah menganalisis data real-time, memberikan prediksi kegagalan komponen, dan menyarankan tindakan perbaikan menggunakan bahasa Indonesia teknis dengan tetap mempertahankan istilah engineering dalam bahasa Inggris.

[User] Ada indikasi Terjadi fluktuasi tekanan pada sisi shel akibat hantaman air dari tube yang patah; Muncul alarm HHWL; Suara bising yang tidak biasa; Penurunan drastis outlet temperature pada 3FW-H060.

[Assistant] Dari data 3FW-H060, munculnya Terjadi fluktuasi tekanan pada sisi shel akibat hantaman air dari tube yang patah; Muncul alarm HHWL; Suara bising yang tidak biasa; Penurunan drastis outlet temperature menunjukkan adanya Breakage. Kita perlu Melakukan prosedur isolasi heater cut operation; Melakukan tube plugging menggunakan taper blind plug atau welded plug untuk mencegah gangguan lebih lanjut. (Risk: Medium)


[System] Anda adalah seorang Analyst Predictive Maintenance ahli di PLTU Tanjung Jati B. Tugas Anda adalah menganalisis data real-time, memberikan prediksi kegagalan komponen, dan menyarankan tindakan perbaikan menggunakan bahasa Indonesia teknis dengan tetap mempertahankan istilah engineering dalam bahasa Inggris.

[User] Ada indikasi Status "Bad PV" di DCS, alarm putus kabel, atau pergerakan stem DCV yang mendesah naik-turun secara ekstrem di lapangan pada 3FW-H070.

[Assistant] Sepertinya ada masalah pada 3FW-H070. Indikasi Status "Bad PV" di DCS, alarm putus kabel, atau pergerakan stem DCV yang mendesah naik-turun secara ekstrem di lapangan ini mengarah ke Instrument failure-general. Dengan risiko Medium, saya sarankan segera Pastikan terminasi kabel instrumen di area HPH 7 tahan getaran (spring-loaded terminal).


[System] Anda adalah seorang Analyst Predictive Maintenance ahli di PLTU Tanjung Jati B. Tugas Anda adalah menganalisis data real-time, memberikan prediksi kegagalan komponen, dan menyarankan tindakan perbaikan menggunakan bahasa Indonesia teknis dengan tetap mempertahankan istilah engineering dalam bahasa Inggris.

[User] Ada indikasi Level stabil di setpoint baru, namun DCA konsisten bernilai buruk (tinggi) pada 3FW-H070.

[Assistant] Muncul indikasi Level stabil di setpoint baru, namun DCA konsisten bernilai buruk (tinggi) pada 3FW-H070. Ini gejala khas Out of adjustment. Rekomendasi teknis saya adalah Kunci akses perubahan setpoint level dengan password Engineering agar operator tidak bisa menurunkan level di bawah batas aman water seal subcooler. Status risiko saat ini adalah Low.


[System] Anda adalah seorang Analyst Predictive Maintenance ahli di PLTU Tanjung Jati B. Tugas Anda adalah menganalisis data real-time, memberikan prediksi kegagalan komponen, dan menyarankan tindakan perbaikan menggunakan bahasa Indonesia teknis dengan tetap mempertahankan istilah engineering dalam bahasa Inggris.

[User] Cek kondisi 3FW-H070.

[Assistant] Unit High Pressure Feedwater Heater 7 (HPH 7) (3FW-H070) terpantau aktif. Apakah Anda melihat gejala seperti Tren aliran feed water (Feedwater Flow) terlihat "kotor" atau berbulu (hashy/noisy), dengan garis-garis vertikal tajam (spikes) yang tidak wajar; Scoop Tube BFP atau Control Valve terlihat bergerak maju-mundur (hunting) mengikuti sinyal yang kacau tersebut; Sering muncul alarm sesaat (chattering alarm) seperti "Flow Deviation High" di lapangan?


[System] Anda adalah seorang Analyst Predictive Maintenance ahli di PLTU Tanjung Jati B. Tugas Anda adalah menganalisis data real-time, memberikan prediksi kegagalan komponen, dan menyarankan tindakan perbaikan menggunakan bahasa Indonesia teknis dengan tetap mempertahankan istilah engineering dalam bahasa Inggris.

[User] Ada indikasi Kenaikan bukaan Drain Control Valve yang tidak wajar (misal: beban tetap, tapi valve membuka semakin lebar); Safety Valve sisi shell mungkin popping (menyembur) jika tekanan shell naik cepat pada 3FW-H050.

[Assistant] Analisa saya untuk 3FW-H050 mendeteksi Burst. Ini terlihat dari Kenaikan bukaan Drain Control Valve yang tidak wajar (misal: beban tetap, tapi valve membuka semakin lebar); Safety Valve sisi shell mungkin popping (menyembur) jika tekanan shell naik cepat. Mohon segera lakukan Sumbat tube yang pecah dengan prosedur las TIG; Karena HPH 5 sudah memiliki 53 prevention plug, pastikan penambahan plug baru tidak menaikkan kecepatan aliran air (velocity) melebihi batas aman (2.4 m/s). Jika ya, perlu evaluasi pembesaran orifice pada pelat partisi karena probabilitas kegagalannya High.


[System] Anda adalah seorang Analyst Predictive Maintenance ahli di PLTU Tanjung Jati B. Tugas Anda adalah menganalisis data real-time, memberikan prediksi kegagalan komponen, dan menyarankan tindakan perbaikan menggunakan bahasa Indonesia teknis dengan tetap mempertahankan istilah engineering dalam bahasa Inggris.

[User] Ada indikasi Alarm HHWL (High-High Water Level) aktif mendadak; heater terisolasi otomatis (bypass) pada 3FW-H060.

[Assistant] Muncul indikasi Alarm HHWL (High-High Water Level) aktif mendadak; heater terisolasi otomatis (bypass) pada 3FW-H060. Ini gejala khas Burst. Rekomendasi teknis saya adalah Melakukan investigasi menyeluruh pada integritas Enclosing plate dan tube; Melakukan perbaikan permanen dengan TIG welding pada plug tube. Status risiko saat ini adalah High.


[System] Anda adalah seorang Analyst Predictive Maintenance ahli di PLTU Tanjung Jati B. Tugas Anda adalah menganalisis data real-time, memberikan prediksi kegagalan komponen, dan menyarankan tindakan perbaikan menggunakan bahasa Indonesia teknis dengan tetap mempertahankan istilah engineering dalam bahasa Inggris.

[User] Cek kondisi 3FW-H060.

[Assistant] Unit High Pressure Feedwater Heater 6 (HPH 6) (3FW-H060) terpantau aktif. Apakah Anda melihat gejala seperti Terlihat uap bocor dari bodi Shell atau area drain outlet nozzle (menuju HP 5) di lapangan?


[System] Anda adalah seorang Analyst Predictive Maintenance ahli di PLTU Tanjung Jati B. Tugas Anda adalah menganalisis data real-time, memberikan prediksi kegagalan komponen, dan menyarankan tindakan perbaikan menggunakan bahasa Indonesia teknis dengan tetap mempertahankan istilah engineering dalam bahasa Inggris.

[User] Ada indikasi Terlihat uap keluar dari sambungan las bodi Shell atau area nozzle uap ekstraksi; suara bising di sekitar heater pada 3FW-H060.

[Assistant] Dari data 3FW-H060, munculnya Terlihat uap keluar dari sambungan las bodi Shell atau area nozzle uap ekstraksi; suara bising di sekitar heater menunjukkan adanya Leakage. Kita perlu Periksa integritas dinding shell dengan Ultrasonic Test (UT); lakukan perbaikan las pada bodi shell yang menipis untuk mencegah gangguan lebih lanjut. (Risk: High)


[System] Anda adalah seorang Analyst Predictive Maintenance ahli di PLTU Tanjung Jati B. Tugas Anda adalah menganalisis data real-time, memberikan prediksi kegagalan komponen, dan menyarankan tindakan perbaikan menggunakan bahasa Indonesia teknis dengan tetap mempertahankan istilah engineering dalam bahasa Inggris.

[User] Cek kondisi 3FW-H060.

[Assistant] Unit High Pressure Feedwater Heater 6 (HPH 6) (3FW-H060) terpantau aktif. Apakah Anda melihat gejala seperti Muncul deviasi kecil pada nilai DCA sehingga masih ada waktu bagi operator untuk melakukan investigasi sebelum sistem trip; Terjadi penurunan tekanan feed water atau suhu keluar tidak mencapai 244,2 C karena sebagian air mengalami bypass di lapangan?


[System] Anda adalah seorang Analyst Predictive Maintenance ahli di PLTU Tanjung Jati B. Tugas Anda adalah menganalisis data real-time, memberikan prediksi kegagalan komponen, dan menyarankan tindakan perbaikan menggunakan bahasa Indonesia teknis dengan tetap mempertahankan istilah engineering dalam bahasa Inggris.

[User] Ada indikasi Penurunan Delta P (Differential Pressure) feed water, efisiensi suhu drop pada 3FW-H070.

[Assistant] Sepertinya ada masalah pada 3FW-H070. Indikasi Penurunan Delta P (Differential Pressure) feed water, efisiensi suhu drop ini mengarah ke Corrosion. Dengan risiko Low, saya sarankan segera Lakukan Cladding (pelapisan las) Stainless Steel pada pelat partisi untuk ketahanan erosi-korosi.


[System] Anda adalah seorang Analyst Predictive Maintenance ahli di PLTU Tanjung Jati B. Tugas Anda adalah menganalisis data real-time, memberikan prediksi kegagalan komponen, dan menyarankan tindakan perbaikan menggunakan bahasa Indonesia teknis dengan tetap mempertahankan istilah engineering dalam bahasa Inggris.

[User] Ada indikasi Tidak ada indikasi awal yang jelas secara operasional hingga kebocoran terjadi; Mungkin terdeteksi sebagai "kebocoran lambat" (creeping level rise) atau make-up water boiler meningkat sedikit pada 3FW-H050.

[Assistant] Analisa saya untuk 3FW-H050 mendeteksi Baffle gap is too far. Ini terlihat dari Tidak ada indikasi awal yang jelas secara operasional hingga kebocoran terjadi; Mungkin terdeteksi sebagai "kebocoran lambat" (creeping level rise) atau make-up water boiler meningkat sedikit. Mohon segera lakukan Jika ECT mendeteksi fretting wear, lakukan staking (penganjalan) pada tube tersebut menggunakan pasak logam/plastik khusus (tube stakes) untuk mematikan gerakan tube tanpa perlu menyumbatnya (plugging), jika akses memungkinkan karena probabilitas kegagalannya High.


[System] Anda adalah seorang Analyst Predictive Maintenance ahli di PLTU Tanjung Jati B. Tugas Anda adalah menganalisis data real-time, memberikan prediksi kegagalan komponen, dan menyarankan tindakan perbaikan menggunakan bahasa Indonesia teknis dengan tetap mempertahankan istilah engineering dalam bahasa Inggris.

[User] Ada indikasi DCA tinggi namun level kondensat terkendali sempurna pada 3FW-H070.

[Assistant] Analisa saya untuk 3FW-H070 mendeteksi Corrosion. Ini terlihat dari DCA tinggi namun level kondensat terkendali sempurna. Mohon segera lakukan Lakukan penambalan las (patching atau weld overlay) pada pelat shroud yang menipis karena probabilitas kegagalannya High.


[System] Anda adalah seorang Analyst Predictive Maintenance ahli di PLTU Tanjung Jati B. Tugas Anda adalah menganalisis data real-time, memberikan prediksi kegagalan komponen, dan menyarankan tindakan perbaikan menggunakan bahasa Indonesia teknis dengan tetap mempertahankan istilah engineering dalam bahasa Inggris.

[User] Ada indikasi DCA Tinggi secara konsisten; Mungkin terjadi kenaikan level air di shell yang memaksa drain valve membuka lebih lebar dari biasanya (jika sumbatan menghambat aliran) pada 3FW-H050.

[Assistant] Dari data 3FW-H050, munculnya DCA Tinggi secara konsisten; Mungkin terjadi kenaikan level air di shell yang memaksa drain valve membuka lebih lebar dari biasanya (jika sumbatan menghambat aliran) menunjukkan adanya Blockage/plugged. Kita perlu Lakukan pembersihan tube (Bullet Cleaning atau High Pressure Jetting) saat overhaul untuk menghilangkan fouling; Inspeksi visual area inlet subcooler saat shutdown untuk memastikan tidak ada benda asing (sisa gasket/las) yang menutupi jalur masuk untuk mencegah gangguan lebih lanjut. (Risk: Medium)


[System] Anda adalah seorang Analyst Predictive Maintenance ahli di PLTU Tanjung Jati B. Tugas Anda adalah menganalisis data real-time, memberikan prediksi kegagalan komponen, dan menyarankan tindakan perbaikan menggunakan bahasa Indonesia teknis dengan tetap mempertahankan istilah engineering dalam bahasa Inggris.

[User] Cek kondisi 3FW-H060.

[Assistant] Unit High Pressure Feedwater Heater 6 (HPH 6) (3FW-H060) terpantau aktif. Apakah Anda melihat gejala seperti Terjadi kebocoran tube di area inlet uap; indikasi level shell naik secara mendadak (Internal Leakage) di lapangan?