SYSTEM: Anda adalah Analyst Predictive Maintenance di TJB. Ikuti Prosedur RCFA (KPJB-0953-15-WI-05). Gunakan Data Pendukung untuk memberikan analisa terstruktur.

DATA PENDUKUNG (FMEA):
Indikasi: Kabut tebal dan suara desisan keras di area Water Box; Feedwater Flow (sebelum HPH) terbaca lebih tinggi daripada Steam Flow, padahal level drum stabil; Putaran pompa BFP atau arus motor naik tanpa kenaikan beban unit (MW).
Verifikasi: Observasi dari jarak aman atau CCTV. Jangan mendekat; Tutup Inlet/Outlet Valve HPH 5. Jika kebocoran berhenti dan parameter BFP kembali normal, konfirmasi sumber masalah.
Penyebab: Leakage
Efek: Berdasarkan sistem safety, semburan feed water 232 bar serta risiko cedera fatal dan pemotongan peralatan sekitar (jet cutting); Erosi cepat pada ujung inlet tube (Inlet End Erosion) pada tube-tube yang masih sehat.
Rekomendasi FDT: Gunakan gasket spesifikasi tinggi (Camprofile atau Spiral Wound dengan inner/outer ring) yang tahan tekanan 232 bar dan fluktuasi termal; Jika kebocoran terdeteksi, segera isolasi HPH 5. Jangan membiarkan operasi berlanjut karena "kecepatan berlebih" akan merusak tube lain dalam hitungan jam akibat erosi-korosi.

PERTANYAAN:
Ada indikasi Kabut tebal dan suara desisan keras di area Water Box; Feedwater Flow (sebelum HPH) terbaca lebih tinggi daripada Steam Flow, padahal level drum stabil; Putaran pompa BFP atau arus motor naik tanpa kenaikan beban unit (MW) pada 3FW-H050.

ANALISA (IKUTI SOP):
1. Gejala:
2. Verifikasi Lapangan:
3. Akar Masalah:
4. Dampak Sistem:
5. Rekomendasi Tindakan (FDT):

**ANALISA BERDASARKAN SOP RCFA (KPJB-0953-15-WI-05)**

---

### **1. Gejala (Symptoms)**
- **Kabut tebal dan suara desisan keras di area Water Box**: Indikasi kebocoran cairan atau uap ber tekanan tinggi (232 bar).
- **Feedwater Flow (sebelum HPH) lebih tinggi daripada Steam Flow**: Ketidakseimbangan aliran yang tidak normal, meskipun level drum stabil.
- **Putaran pompa BFP atau arus motor naik tanpa kenaikan beban unit (MW)**: Tanda bahwa pompa bekerja lebih keras karena hambatan atau kebocoran.

---

### **2. Verifikasi Lapangan (Field Verification)**
- **Observasi dari jarak aman atau CCTV**: Hindari pendekatan langsung untuk mencegah risiko cedera.
- **Tutup Inlet/Outlet Valve HPH 5**: Isolasi sistem untuk menghentikan aliran dan memastikan kebocoran berhenti.
- **Pantau parameter BFP**: Jika parameter kembali normal setelah isolasi, konfirmasi bahwa kebocoran berasal dari HPH 5.

---

### **3. Akar Masalah (Root Cause)**
- **Leakage (Kebocoran)**:
  - Kebocoran di HPH 5 menyebabkan aliran feedwater yang tidak terkontrol, menghasilkan tekanan tinggi (232 bar) dan kebocoran cairan.
  - Kebocoran ini mengganggu keseimbangan aliran (Feedwater > Steam Flow) meskipun level drum stabil.
  - Pompa BFP bekerja lebih keras karena hambatan atau kebocoran yang memaksa pompa mengompensasi.

---

### **4. Dampak Sistem (System Impact)**
- **Risiko cedera fatal**: Semburan feedwater ber tekanan tinggi (232 bar) berpotensi menyebabkan luka serius atau kematian.
- **Pemotongan peralatan sekitar (Jet Cutting)**: Kebocoran bisa merusak peralatan sekitar seperti jet cutting.
- **Erosi cepat pada tube-tube**:
  - Erosi pada ujung inlet tube (Inlet End Erosion) mengurangi kekuatan tube, berisiko menyebabkan kebocoran tambahan atau kegagalan total.
  - Erosi ini bisa menyebar ke tube-tube lain dalam hitungan jam, memperparah kerusakan.

---

### **5. Rekomendasi Tindakan (FDT)**
1. **Penggantian Gasket Spesifikasi Tinggi**:
   - Gunakan **gasket Camprofile atau Spiral Wound dengan inner/outer ring** yang tahan tekanan **232 bar** dan fluktuasi termal.
   - Pastikan gasket memenuhi standar kebocoran minimal (leakage rate ≤ 0.1% dari aliran total).
2. **Isolasi Segera HPH 5**:
   - Jika kebocoran terdeteksi, **tutup Inlet/Outlet Valve HPH 5** dan **hentikan operasi unit** untuk mencegah erosi terhadap tube-tube lain.
3. **Pemantauan Intensif**:
   - Lakukan inspeksi terhadap tube-tube sehat untuk mendeteksi erosi dini.
   - Gunakan **teknik ultrasonik atau visualisasi termal** untuk memantau kondisi tube.
4. **Perbaikan Sistem**:
   - Evaluasi desain dan pemasangan HPH 5 untuk mencegah kebocoran berulang.
   - Periksa kekakuan struktur dan kebocoran di area Water Box.

---

**Catatan**: Tindakan harus dilakukan **segera** untuk mencegah risiko kecelakaan dan kerusakan sistem. Prioritaskan keselamatan operasional dan ketersediaan peralatan.


SYSTEM: Anda adalah Analyst Predictive Maintenance di TJB. Ikuti Prosedur RCFA (KPJB-0953-15-WI-05). Gunakan Data Pendukung untuk memberikan analisa terstruktur.

DATA PENDUKUNG (FMEA):
Indikasi: Tren bukaan DCV naik bertahap menjauhi posisi normalnya.
Verifikasi: Eddy Current Test (ECT) saat overhaul untuk memetakan robekan.
Penyebab: Burst
Efek: feed water menyemprot deras membanjiri shell, memicu mekanisme respons drain valve yang sama seperti Breakage. Kapasitas subcooler terlampaui karena dipaksa mendinginkan debit air ekstra (kondensat + feed water bocoran). Pendinginan tidak tercapai.
Rekomendasi FDT: Sumbat preventif tube-tube di sekitar tube yang burst karena kemungkinan besar sudah terkikis (impingement damage).

PERTANYAAN:
Ada indikasi Tren bukaan DCV naik bertahap menjauhi posisi normalnya pada 3FW-H070.

ANALISA (IKUTI SOP):
1. Gejala:
2. Verifikasi Lapangan:
3. Akar Masalah:
4. Dampak Sistem:
5. Rekomendasi Tindakan (FDT):

**ANALISA BERDASARKAN SOP RCFA (KPJB-0953-15-WI-05):**

1. **Gejala:**
   - Tren bukaan **DCV (Drain Valve)** naik bertahap menjauhi posisi normalnya, menunjukkan adanya gangguan pada mekanisme kontrol atau respons valve terhadap kondisi sistem.

2. **Verifikasi Lapangan:**
   - **Eddy Current Test (ECT)** dilakukan saat overhaul untuk memetakan **robekan (crack)** atau **kerusakan pada tube** yang mungkin menjadi akar masalah.
   - Pemeriksaan tambahan pada **posisi dan fungsi DCV** untuk memastikan tidak ada gangguan mekanis atau keterbatasan gerak valve.

3. **Akar Masalah:**
   - **Burst (pecahnya tube)** dalam sistem, yang menyebabkan **leak feed water** ke shell.
   - **Burst** diduga disebabkan oleh **erosi (impingement damage)** akibat aliran fluida yang berlebihan atau partikel terbawa, yang mempercepat kerusakan tube.
   - **Respons DCV** yang meningkat adalah mekanisme alami untuk mengalirkan feed water yang bocor, tetapi ini memicu **overload pada subcooler**.

4. **Dampak Sistem:**
   - **Feed water menyemprot deras** ke shell, membanjiri ruang dan memicu **mekanisme respons drain valve** yang sama seperti pada Breakage.
   - **Kapasitas subcooler terlampaui** karena harus mendinginkan **debit air ekstra** (kondensat + feed water bocor), menyebabkan **pendinginan tidak tercapai**.
   - Risiko **kerusakan lanjutan** pada komponen lain akibat aliran air yang tidak terkendali.

5. **Rekomendasi Tindakan (FDT):**
   - **Sumbat preventif tube-tube di sekitar tube yang burst** untuk mencegah kerusakan lanjutan akibat erosi (impingement damage).
   - Lakukan **pemeriksaan ECT berkala** untuk mendeteksi dini robekan atau kerusakan tube.
   - Perbaiki **desain aliran fluida** atau **kualitas kondensat** untuk mengurangi risiko erosi pada tube.
   - Implementasi **maintenance preventif** pada sistem untuk menghindari kejadian serupa.

**Kesimpulan:**
Indikasi bukaan DCV naik adalah **efek kaskade** dari burst tube yang menyebabkan kebocoran feed water. Akar masalah terletak pada **kerusakan tube akibat erosi**, yang memerlukan intervensi preventif untuk mencegah dampak sistem yang lebih parah.


SYSTEM: Anda adalah Analyst Predictive Maintenance di TJB. Ikuti Prosedur RCFA (KPJB-0953-15-WI-05). Gunakan Data Pendukung untuk memberikan analisa terstruktur.

DATA PENDUKUNG (FMEA):
Indikasi: Grafik tren (trend) di DCS menunjukkan spikes yang tidak wajar; Pembacaan noisy signal
Verifikasi: Cek kekencangan terminal kabel di junction box dan di kepala transmitter; Cek kekencangan baut mounting instrumen.
Penyebab: Looseness
Efek: Sinyal intermiten (putus-nyambung); Control valve menjadi tidak stabil (buka-tutup cepat/ chattering) karena sinyal input yang berfluktuasi; Dapat memicu trip palsu jika sinyal melonjak sesaat melewati batas HHWL.
Rekomendasi FDT: Lakukan retightening terminal instrumen pada area dengan getaran tinggi secara berkala; Gunakan spring washer pada terminal blok di area getaran tinggi.

PERTANYAAN:
Ada indikasi Grafik tren (trend) di DCS menunjukkan spikes yang tidak wajar; Pembacaan noisy signal pada 3FW-H050.

ANALISA (IKUTI SOP):
1. Gejala:
2. Verifikasi Lapangan:
3. Akar Masalah:
4. Dampak Sistem:
5. Rekomendasi Tindakan (FDT):

**ANALISA (IKUTI SOP):**
**1. Gejala:**
- Grafik tren (trend) di DCS menunjukkan **spikes yang tidak wajar** dan **pembacaan sinyal noisy** pada instrumen 3FW-H050.

**2. Verifikasi Lapangan:**
- Cek **kekencangan terminal kabel** di **junction box** dan **kepala transmitter** 3FW-H050.
- Cek **kekencangan baut mounting instrumen** untuk memastikan tidak ada longgar atau korosi.
- Lakukan **pemeriksaan visual** pada kabel dan terminal untuk menemukan tanda-tanda kekacauan atau keausan.

**3. Akar Masalah:**
- **Looseness** pada terminal kabel atau baut mounting instrumen 3FW-H050, yang menyebabkan **konektivitas tidak stabil** dan **getaran mekanis**.
- Getaran tinggi di area pemasangan dapat memperparah kekencangan yang tidak memadai, menghasilkan **sinyal input berfluktuasi**.

**4. Dampak Sistem:**
- **Sinyal intermiten** (putus-nyambung) yang memengaruhi kinerja kontrol.
- **Control valve menjadi tidak stabil** (buka-tutup cepat/ chattering) karena sinyal input yang tidak konsisten.
- **Trip palsu** berpotensi terjadi jika sinyal melonjak melewati batas HHWL (High High Warning Level) secara tiba-tiba.
- Risiko **kerusakan peralatan** akibat fluktuasi tekanan atau aliran yang tidak terkontrol.

**5. Rekomendasi Tindakan (FDT):**
- Lakukan **retightening terminal instrumen** di area dengan getaran tinggi secara berkala (misalnya, setiap 6 bulan atau sesuai jadwal pemeliharaan).
- Gunakan **spring washer** pada terminal blok di area getaran tinggi untuk mencegah longgar akibat getaran.
- Lakukan **monitoring trend DCS** setelah tindakan perbaikan untuk memastikan sinyal stabil dan tidak ada spikes lagi.
- Dokumentasikan hasil pemeriksaan dan tindakan perbaikan untuk referensi masa depan.

---
**Catatan Tambahan:**
Pastikan pemeriksaan dilakukan oleh teknisi terlatih dengan alat ukur kencangan (torque wrench) yang sesuai. Jika getaran tinggi terjadi secara berulang, pertimbangkan penempatan instrumen di area dengan isolator getar atau pengurangan getaran melalui desain mekanis.


SYSTEM: Anda adalah Analyst Predictive Maintenance di TJB. Ikuti Prosedur RCFA (KPJB-0953-15-WI-05). Gunakan Data Pendukung untuk memberikan analisa terstruktur.

DATA PENDUKUNG (FMEA):
Indikasi: Flow indikator menunjukkan nilai normal/rendah, tetapi Arus Motor (Amper) BFP tinggi atau posisi Scoop Tube tinggi; Suara aliran air yang tidak wajar (hissing/roaring) dari water box HPH 5.
Verifikasi: Bandingkan total Feedwater Flow dengan Main Steam Flow. Jika FW Flow < Steam Flow tapi level Drum stabil/naik, indikasi kuat False Low pada flowmeter.
Penyebab: Control failure
Efek: Kecepatan tinggi menyebabkan erosi agresif pada inlet tube (inlet end erosion). Lapisan pelindung oksida di dalam tube tergerus; Turbulensi aliran memicu getaran tube; Pemendekan umur HPH secara drastis. Kebocoran tube (tube leak) dini akibat penipisan dinding
Rekomendasi FDT: Pastikan logika kontrol BFP memiliki fitur fallback atau freeze jika mendeteksi anomali sinyal flow (misal deviasi tajam dari Steam Flow).

PERTANYAAN:
Ada indikasi Flow indikator menunjukkan nilai normal/rendah, tetapi Arus Motor (Amper) BFP tinggi atau posisi Scoop Tube tinggi; Suara aliran air yang tidak wajar (hissing/roaring) dari water box HPH 5 pada 3FW-H050.

ANALISA (IKUTI SOP):
1. Gejala:
2. Verifikasi Lapangan:
3. Akar Masalah:
4. Dampak Sistem:
5. Rekomendasi Tindakan (FDT):

**ANALISA (IKUTI SOP):**

---

### 1. **Gejala:**
- **Indikasi Flowmeter:** Nilai normal/rendah (tidak sesuai dengan kondisi aktual).
- **Arus Motor (Amper) BFP tinggi:** Menunjukkan beban kerja berlebihan pada pompa.
- **Posisi Scoop Tube tinggi:** Indikasi aliran air ke water box HPH 5 tidak sesuai dengan indikator.
- **Suara aneh (hissing/roaring):** Mengindikasikan turbulensi aliran, kebocoran, atau erosi di dalam water box.

---

### 2. **Verifikasi Lapangan:**
- **Perbandingan FW Flow vs. Steam Flow:**
  - Jika **FW Flow < Steam Flow** tetapi **level Drum stabil/naik**, ini mengindikasikan **False Low** pada flowmeter.
  - Verifikasi tambahan:
    - **Uji aliran langsung:** Gunakan alat pengukur aliran (misalnya, mass flow meter) atau metode bypass untuk memastikan nilai aktual aliran.
    - **Pemeriksaan tekanan dan suhu:** Pastikan tidak ada gangguan pada sistem tekanan atau suhu yang memengaruhi indikator.

---

### 3. **Akar Masalah:**
- **Kontrol failure (control failure):**
  - Sistem kontrol BFP tidak mendeteksi anomali sinyal aliran (misalnya, flowmeter rusak, kabel terputus, atau logika kontrol bermasalah).
  - **False Low** pada flowmeter menyebabkan pompa bekerja secara tidak efisien, meningkatkan amperase dan posisi Scoop Tube.
- **Erosi inlet tube:**
  - Turbulensi aliran akibat kecepatan tinggi menyebabkan erosi lapisan pelindung oksida di dalam tube.
- **Kebocoran tube (tube leak):**
  - Penipisan dinding tube akibat erosi memicu kebocoran dini, yang berpotensi menyebabkan kebocoran dan risiko keamanan.

---

### 4. **Dampak Sistem:**
- **Erosi agresif pada inlet tube:**
  - Memburukkan kondisi tube, mempercepat kerusakan dan memperpendek umur HPH.
- **Getaran tube:**
  - Turbulensi aliran memicu getaran, meningkatkan risiko kebocoran dan kerusakan struktural.
- **Kebocoran tube:**
  - Mengganggu operasi HPH, memicu shutdown darurat, dan meningkatkan risiko keamanan (misalnya, kebakaran atau kebocoran bahan bakar).
- **Kinerja BFP menurun:**
  - Konsumsi energi meningkat karena beban kerja berlebihan, mengurangi efisiensi sistem.

---

### 5. **Rekomendasi Tindakan (FDT):**
1. **Perbaikan Logika Kontrol BFP:**
   - Implementasikan **fallback/freeze logic** pada sistem kontrol BFP untuk menghentikan operasi atau memasuki mode aman jika terdeteksi anomali sinyal aliran (misalnya, deviasi tajam dari Steam Flow).
   - Lakukan **kalibrasi ulang flowmeter** dan verifikasi integritas kabel serta sensor.

2. **Pemeriksaan dan Pemeliharaan:**
   - **Inspeksi visual tube:** Cek kondisi inlet tube untuk erosi, kebocoran, atau kerusakan.
   - **Uji aliran dan tekanan:** Gunakan metode alternatif (misalnya, mass flow meter) untuk memastikan akurasi pengukuran aliran.
   - **Pemeriksaan koneksi dan seal:** Pastikan tidak ada kebocoran di water box atau sistem terkait.

3. **Peningkatan Monitoring:**
   - Aktifkan **monitoring real-time** pada amperase BFP, posisi Scoop Tube, dan suara abnormal.
   - Terapkan **alarma early warning** untuk deteksi dini kebocoran atau erosi.

4. **Dokumentasi dan Pelatihan:**
   - Catat semua kejadian dan tindakan perbaikan untuk analisis retrospektif.
   - Pelatih operator untuk mengenali tanda-tanda False Low dan prosedur respons darurat.

---

**Catatan:** Tindakan harus dilakukan segera untuk mencegah kerusakan lebih lanjut dan memastikan keselamatan operasional.


SYSTEM: Anda adalah Analyst Predictive Maintenance di TJB. Ikuti Prosedur RCFA (KPJB-0953-15-WI-05). Gunakan Data Pendukung untuk memberikan analisa terstruktur.

DATA PENDUKUNG (FMEA):
Indikasi: Membandingkan suhu drain HPH 5 dengan suhu air di pipa masuk Deaerator (seharusnya mirip, hanya beda sedikit heat loss di pipa). Jika beda jauh, sensor HPH mungkin drift.
Verifikasi: Membandingkan suhu drain HPH 5 dengan suhu air di pipa masuk Deaerator (seharusnya mirip, hanya beda sedikit heat loss di pipa). Jika beda jauh, sensor HPH mungkin drift.
Penyebab: Faulty signal/indication/alarm
Efek: Kesalahan pembacaan suhu inlet/outlet feed water atau suhu drain; Jika sinyal level yang drift (misal: geser 10%), HPH beroperasi pada level yang "tanggung". Pendinginan tidak optimal karena area perpindahan panas efektif berkurang.
Rekomendasi FDT: Kalibrasi sensor suhu drain outlet dan sensor level setiap outage. Akurasi sensor suhu krusial untuk perhitungan performa.

PERTANYAAN:
Ada indikasi Membandingkan suhu drain HPH 5 dengan suhu air di pipa masuk Deaerator (seharusnya mirip, hanya beda sedikit heat loss di pipa). Jika beda jauh, sensor HPH mungkin drift pada 3FW-H050.

ANALISA (IKUTI SOP):
1. Gejala:
2. Verifikasi Lapangan:
3. Akar Masalah:
4. Dampak Sistem:
5. Rekomendasi Tindakan (FDT):

**ANALISA (IKUTI SOP):**

1. **Gejala:**
   - Perbedaan signifikan antara suhu drain HPH 5 dan suhu air di pipa masuk Deaerator.
   - Suhu drain HPH 5 tidak sesuai dengan suhu air masuk Deaerator (beda jauh dari heat loss yang diharapkan).

2. **Verifikasi Lapangan:**
   - Ukur suhu drain HPH 5 dan suhu air di pipa masuk Deaerator secara bersamaan.
   - Bandingkan nilai keduanya dengan toleransi heat loss yang diizinkan (biasanya beda minimal 1-2°C, tergantung kondisi pipa).
   - Jika perbedaan melebihi toleransi, indikasi sensor HPH 5 mungkin mengalami drift (misal: kesalahan baca 10% atau lebih).

3. **Akar Masalah:**
   - **Faulty signal/indication/alarm** pada sensor suhu drain HPH 5.
   - Drift sensor menyebabkan pembacaan suhu yang tidak akurat, sehingga HPH 5 beroperasi pada level "tanggung" (tidak optimal).
   - Pengaruh perpindahan panas berkurang karena area efektif pendinginan tidak terukur dengan benar.

4. **Dampak Sistem:**
   - **Kesalahan perhitungan performa HPH 5** karena data suhu yang tidak akurat.
   - **Pendinginan tidak optimal** yang berpotensi menyebabkan overheating atau penurunan efisiensi sistem.
   - **Risiko operasional** jika HPH 5 tidak berfungsi sesuai kapasitas, terutama saat beban tinggi.

5. **Rekomendasi Tindakan (FDT):**
   - **Kalibrasi sensor suhu drain outlet HPH 5 dan sensor level** setiap outage (pemeliharaan rutin).
   - **Pemeriksaan dan kalibrasi sensor suhu** secara berkala untuk memastikan akurasi pembacaan.
   - **Pengawasan terhadap heat loss di pipa** untuk memastikan tidak ada faktor eksternal (misal: kebocoran, aliran tidak stabil) yang memengaruhi suhu.
   - **Dokumentasi hasil kalibrasi** dan perbandingan suhu untuk memantau kinerja sensor secara berkala.

**Catatan:**
- Pastikan pengukuran dilakukan dengan alat yang terkalibrasi dan kondisi lingkungan stabil.
- Jika sensor drift terbukti, pertimbangkan penggantian sensor atau perbaikan elektronik untuk mencegah kesalahan pembacaan berulang.


SYSTEM: Anda adalah Analyst Predictive Maintenance di TJB. Ikuti Prosedur RCFA (KPJB-0953-15-WI-05). Gunakan Data Pendukung untuk memberikan analisa terstruktur.

DATA PENDUKUNG (FMEA):
Indikasi: Terlihat semburan uap (steam plume) atau suara mendesis keras dari area shell heater atau pipa ekstraksi; Temperatur outlet feed water HPH 5 turun; Indikator Total Feedwater Flow meningkat sedikit dibanding kondisi normal pada beban MW yang sama.
Verifikasi: Cek parameter Specific Steam Consumption (kg/kWh). Jika naik, berarti ada kebocoran energi; Lakukan perhitungan manual velocity; Konfirmasi lokasi kebocoran uap secara visual (gunakan termografi jika tidak terlihat mata telanjang).
Penyebab: Leakage
Efek: Kebocoran uap ekstraksi mengurangi efisiensi pemanasan di HPH 5 (TTD melebar). Outlet temperatur feed water turun; Erosi pada ujung inlet tube (Inlet End Erosion) meningkat eksponensial dengan kenaikan kecepatan
Rekomendasi FDT: Jika kebocoran uap signifikan dan tidak bisa diisolasi (misal di hulu MOV Extraction), hitung kecepatan aliran feed water aktual; Jika hasil perhitungan menunjukkan v > 2.5 m/s, rekomendasikan penurunan beban unit (Derating). Lebih baik menurunkan MW sedikit daripada membiarkan kecepatan tinggi menggerus inlet tube HPH 5 yang tersisa, yang akan berujung pada kerusakan katastropik (retubing dini).

PERTANYAAN:
Ada indikasi Terlihat semburan uap (steam plume) atau suara mendesis keras dari area shell heater atau pipa ekstraksi; Temperatur outlet feed water HPH 5 turun; Indikator Total Feedwater Flow meningkat sedikit dibanding kondisi normal pada beban MW yang sama pada 3FW-H050.

ANALISA (IKUTI SOP):
1. Gejala:
2. Verifikasi Lapangan:
3. Akar Masalah:
4. Dampak Sistem:
5. Rekomendasi Tindakan (FDT):

**ANALISA (IKUTI SOP RCFA):**

---

### **1. Gejala:**
- Terlihat semburan uap (steam plume) atau suara mendesis keras dari area shell heater atau pipa ekstraksi.
- Temperatur outlet feed water HPH 5 turun.
- Indikator Total Feedwater Flow meningkat sedikit dibanding kondisi normal pada beban MW yang sama.

---

### **2. Verifikasi Lapangan:**
- **Cek Specific Steam Consumption (SSC):**
  - Jika SSC meningkat, indikasi kebocoran energi (uap) terjadi.
- **Perhitungan Manual Velocity:**
  - Hitung kecepatan aliran feed water aktual menggunakan rumus:
    $$
    V = \frac{Q}{A} \quad \text{(dengan } Q = \text{debit aliran, } A = \text{luas penampang pipa)}
    $$
  - Bandingkan hasil dengan batas maksimal kecepatan (misalnya >2.5 m/s).
- **Konfirmasi Lokasi Kebocoran Secara Visual:**
  - Gunakan termografi untuk mendeteksi area dengan suhu abnormal (panas) jika tidak terlihat mata telanjang.
  - Periksa area shell heater dan pipa ekstraksi untuk tanda-tanda kebocoran (misalnya, kondensasi, korosi, atau kebocoran uap).

---

### **3. Akar Masalah:**
- **Leakage (Kebocoran Uap):**
  - Kebocoran uap ekstraksi menyebabkan hilangnya energi panas, sehingga temperatur outlet feed water turun.
  - Kebocoran juga meningkatkan kecepatan aliran feed water (velocity) di area inlet tube HPH 5, mempercepat erosi pada ujung inlet tube.
  - Kenaikan kecepatan aliran (v > 2.5 m/s) memperparah erosi eksponensial, berisiko kerusakan katastropik (retubing dini).

---

### **4. Dampak Sistem:**
- **Efisiensi Pemanasan Turun:**
  - Kebocoran uap mengurangi efisiensi pemanasan di HPH 5, menyebabkan TTD (Temperature Differential) melebar.
- **Erosi Eksponensial:**
  - Kenaikan kecepatan aliran feed water (v > 2.5 m/s) mempercepat erosi pada ujung inlet tube HPH 5, berpotensi menyebabkan kerusakan struktural.
- **Kerugian Operasional:**
  - Penurunan temperatur outlet feed water memerlukan penyesuaian parameter proses, berisiko mengganggu stabilitas sistem.

---

### **5. Rekomendasi Tindakan (FDT):**
1. **Hitung Kecepatan Aliran Feed Water Aktual:**
   - Gunakan data debit aliran dan luas penampang pipa untuk menghitung kecepatan (v).
   - Jika hasil menunjukkan **v > 2.5 m/s**, lakukan **penurunan beban unit (Derating)** untuk mengurangi kecepatan aliran.
2. **Isolasi Kebocoran:**
   - Coba isolasi kebocoran di hulu MOV Extraction (misalnya, mengunci valve atau mengalihkan aliran).
   - Jika tidak bisa diisolasi, prioritasnya adalah **mengurangi beban MW** untuk mencegah erosi berlebihan.
3. **Perbaikan Darurat:**
   - Jika kebocoran signifikan dan tidak terkontrol, lakukan shutdown unit untuk perbaikan, menghindari kerusakan katastropik (retubing dini).
4. **Pemantauan Lanjutan:**
   - Lakukan pemantauan terhadap SSC, temperatur outlet, dan kecepatan aliran untuk memastikan kebocoran tidak kambuh.
   - Rekomendasikan inspeksi visual dan termografi untuk memastikan tidak ada kebocoran lain di sistem.

---

**Catatan:** Prioritaskan **penurunan beban unit (Derating)** jika kecepatan aliran melebihi 2.5 m/s, karena risiko erosi berlebihan jauh lebih besar daripada dampak sementara penurunan MW.


SYSTEM: Anda adalah Analyst Predictive Maintenance di TJB. Ikuti Prosedur RCFA (KPJB-0953-15-WI-05). Gunakan Data Pendukung untuk memberikan analisa terstruktur.

DATA PENDUKUNG (FMEA):
Indikasi: Sinyal instrumen mendadak menjadi maksimum (20mA) atau minimum (4mA/0mA); Indikasi "Open Loop" atau "Sensor Break" pada modul I/O.
Verifikasi: Cek tegangan suplai ke transmitter; Gunakan HART communicator untuk diagnosa health status instrumen.
Penyebab: Instrument failure-general
Efek: Hilangnya visibilitas kondisi HPH 5; Sistem kontrol biasanya beralih ke mode Fail-Safe. Jika mode Fail-Safe membuka drain valve sepenuhnya: Efisiensi turun drastis (uap terbuang/blow-through). Jika mode Fail-Safe menutup drain valve, maka pemanasan gagal
Rekomendasi FDT: Stok suku cadang (spare part) transmitter yang kritikal; Pertimbangkan upgrade ke Smart Transmitter yang memiliki fitur self-diagnostic.

PERTANYAAN:
Ada indikasi Sinyal instrumen mendadak menjadi maksimum (20mA) atau minimum (4mA/0mA); Indikasi "Open Loop" atau "Sensor Break" pada modul I/O pada 3FW-H050.

ANALISA (IKUTI SOP):
1. Gejala:
2. Verifikasi Lapangan:
3. Akar Masalah:
4. Dampak Sistem:
5. Rekomendasi Tindakan (FDT):

**ANALISA BERDASARKAN SOP RCFA (KPJB-0953-15-WI-05)**

---

### **1. Gejala**
- **Sinyal instrumen mendadak menjadi maksimum (20mA) atau minimum (4mA/0mA)**.
- **Indikasi "Open Loop" atau "Sensor Break" pada modul I/O**.
- **Kondisi ini terjadi pada 3FW-H050** (mungkin terkait dengan sensor atau transmitter terkait HPH 5).

---

### **2. Verifikasi Lapangan**
- **Cek tegangan suplai ke transmitter**:
  - Pastikan tegangan listrik (misalnya 24V DC) dalam rentang normal (sesuai spesifikasi teknis).
  - Tegangan tidak stabil atau terputus bisa menyebabkan output sinyal tidak terukur (misalnya 0mA atau 20mA).
- **Gunakan HART communicator untuk diagnosa health status instrumen**:
  - Periksa status koneksi (HART) dan kesehatan transmitter.
  - Jika tidak terdeteksi, kemungkinan terjadi **Open Loop** (konektivitas terputus) atau **Sensor Break** (kerusakan fisik sensor/transmitter).
- **Pemeriksaan fisik**:
  - Pastikan kabel dan koneksi pada modul I/O tidak longgar, terbakar, atau terputus.
  - Periksa kondisi kabel antara transmitter dan sistem kontrol.

---

### **3. Akar Masalah**
- **Instrument failure-general** (kerusakan umum pada instrumen):
  - **Kemungkinan penyebab**:
    1. **Kerusakan transmitter**:
       - Transmitter tidak mampu mengirimkan sinyal yang valid (misalnya, short circuit, open circuit, atau komponen internal rusak).
    2. **Masalah suplai listrik**:
       - Tegangan suplai tidak stabil atau terputus, menyebabkan output sinyal tidak terukur.
    3. **Kerusakan komunikasi (HART)**:
       - Konektivitas HART terganggu karena kabel terputus, noise elektromagnetik, atau error pada modul I/O.
    4. **Kerusakan sensor fisik**:
       - Sensor terkait HPH 5 rusak atau terkontaminasi (misalnya, kotoran menghalangi pengukuran).

---

### **4. Dampak Sistem**
- **Hilangnya visibilitas kondisi HPH 5**:
  - Sistem tidak menerima data aktual dari sensor, menyebabkan keputusan kontrol terganggu.
- **Sistem kontrol beralih ke mode Fail-Safe**:
  - **Jika Fail-Safe membuka drain valve sepenuhnya**:
     - **Efisiensi turun drastis** (uap terbuang/blow-through), mengurangi efektivitas pemanasan.
  - **Jika Fail-Safe menutup drain valve**:
     - **Pemanasan gagal**, menyebabkan peningkatan risiko kelembapan atau kerusakan peralatan.
- **Risiko operasional**:
  - Penurunan efisiensi dan risiko keamanan (misalnya, overpressure atau kebocoran uap).

---

### **5. Rekomendasi Tindakan (FDT)**
1. **Stok suku cadang (spare part) transmitter kritikal**:
   - Pastikan tersedia spare part untuk transmitter terkait 3FW-H050 agar bisa segera diganti jika rusak.
2. **Upgrade ke Smart Transmitter**:
   - Gunakan transmitter yang memiliki fitur **self-diagnostic** (deteksi error otomatis) dan **komunikasi HART/FF** untuk meminimalkan risiko kegagalan.
3. **Pemeriksaan rutin dan kalibrasi**:
   - Lakukan pemeriksaan berkala terhadap tegangan suplai, kabel, dan koneksi I/O.
   - Kalibrasi transmitter sesuai jadwal (misalnya, setiap 6 bulan) untuk memastikan akurasi sinyal.
4. **Implementasi sistem pemantauan real-time**:
   - Gunakan alat pemantauan (misalnya, SCADA) untuk mendeteksi perubahan sinyal secara proaktif.
5. **Pelatihan teknisi**:
   - Pastikan teknisi terlatih dalam menggunakan HART communicator dan diagnostik instrumen.

---

**Catatan**: Rekomendasi ini harus disesuaikan dengan kebijakan perusahaan dan standar keamanan TJB. Pastikan tindakan yang diambil dilakukan dalam kerangka kerja yang terdokumentasi dan sesuai SOP.


SYSTEM: Anda adalah Analyst Predictive Maintenance di TJB. Ikuti Prosedur RCFA (KPJB-0953-15-WI-05). Gunakan Data Pendukung untuk memberikan analisa terstruktur.

DATA PENDUKUNG (FMEA):
Indikasi: Terdengar suara kavitasi atau water hammer di dasar heater; nilai DCA meningkat jauh di atas 5,60 C.
Verifikasi: Bandingkan pembacaan Level Transmitter (LT) dengan level gauge lokal untuk memastikan adanya water seal di atas zona pendingin.
Penyebab: Poor water level control
Efek: Level air yang terlalu rendah menyebabkan uap masuk ke zona subcooler dan memicu kavitasi serta water hammer yang menghantam bagian luar tube. Dampak mekanis ini dapat melubangi tube, menyebabkan kebocoran feed water ke sisi shell dan merusak profil pressure drop 1,08 bar yang menjadi indikator kesehatan aliran.
Rekomendasi FDT: Melakukan kalibrasi pada adjusting device level; memastikan water seal di atas zona subcooler tetap terjaga.

PERTANYAAN:
Ada indikasi Terdengar suara kavitasi atau water hammer di dasar heater; nilai DCA meningkat jauh di atas 5,60 C pada 3FW-H060.

ANALISA (IKUTI SOP):
1. Gejala:
2. Verifikasi Lapangan:
3. Akar Masalah:
4. Dampak Sistem:
5. Rekomendasi Tindakan (FDT):

**ANALISA (IKUTI SOP):**
1. **Gejala:**
   - Terdengar suara kavitasi atau water hammer di dasar heater.
   - Nilai DCA (Differential Cooling Agent) meningkat jauh di atas 5,60°C pada 3FW-H060.

2. **Verifikasi Lapangan:**
   - Bandingkan pembacaan Level Transmitter (LT) dengan level gauge lokal untuk memastikan adanya *water seal* di atas zona pendingin.
   - Pastikan tidak ada kebocoran atau gangguan pada sistem pendingin yang dapat memengaruhi keseimbangan level air.

3. **Akar Masalah:**
   - **Poor water level control** (pengendalian level air yang tidak tepat).
   - Level air terlalu rendah di zona subcooler, memungkinkan uap masuk ke zona pendingin, menyebabkan kavitasi dan water hammer.

4. **Dampak Sistem:**
   - **Kerusakan mekanis:** Kavitasi dan water hammer dapat melubangi tube, menyebabkan kebocoran feed water ke sisi shell.
   - **Gangguan aliran:** Perubahan profil pressure drop 1,08 bar yang menjadi indikator kesehatan aliran.
   - **Risiko operasional:** Kebocoran feed water berpotensi mengganggu proses pendinginan dan mengurangi efisiensi sistem.

5. **Rekomendasi Tindakan (FDT):**
   - Lakukan **kalibrasi pada adjusting device level** untuk memastikan pengendalian level air optimal.
   - Pastikan **water seal di atas zona subcooler tetap terjaga** melalui pemeriksaan berkala dan perawatan rutin.
   - Monitor nilai DCA dan level air secara real-time untuk mendeteksi perubahan anomali sejak dini.

**Catatan:**
- Rekomendasi ini sesuai dengan prosedur RCFA (KPJB-0953-15-WI-05) untuk mengurangi risiko kegagalan sistem dan memastikan operasional yang aman.
- Perlu dilakukan analisis lebih lanjut jika indikasi berulang atau terjadi penurunan performa sistem.


SYSTEM: Anda adalah Analyst Predictive Maintenance di TJB. Ikuti Prosedur RCFA (KPJB-0953-15-WI-05). Gunakan Data Pendukung untuk memberikan analisa terstruktur.

DATA PENDUKUNG (FMEA):
Indikasi: Level kondensat di shell HP 6 berfluktuasi (hunting) di sekitar setpoint; Katup Normal Drain bergerak membuka/menutup secara mendadak tanpa perubahan beban turbin.
Verifikasi: Periksa event log pada DCS untuk melihat anomali pada algoritma kontrol; Lakukan uji respon manual dengan memindahkan kendali ke Manual dan amati apakah katup merespons secara linier.
Penyebab: Control failure
Efek: Kegagalan sistem kendali (DCS/PLC) mengakibatkan ketidakmampuan untuk mempertahankan level kondensat di sisi shell pada rentang normal. Hal ini dapat memicu kenaikan level air hingga mencapai HHWL (High-High Water Level), yang mengisolasi uap ekstraksi dan melakukan bypass pada sisi feed water untuk melindungi turbin.
Rekomendasi FDT: Melakukan verifikasi rutin (logic check) pada algoritma kontrol level di DCS; Melakukan loop test fungsional secara periodik pada seluruh rantai kontrol dari sensor hingga aktuator katup.

PERTANYAAN:
Cek kondisi 3FW-H060.

ANALISA (IKUTI SOP):
1. Gejala:
2. Verifikasi Lapangan:
3. Akar Masalah:
4. Dampak Sistem:
5. Rekomendasi Tindakan (FDT):

**ANALISA KONDISI 3FW-H060 (IKUTI SOP RCFA-KPJB-0953-15-WI-05):**

---

### **1. Gejala:**
- **Level kondensat di shell HP 6 berfluktuasi (hunting)** di sekitar setpoint.
- **Katup Normal Drain (3FW-H060)** bergerak membuka/menutup secara mendadak **tanpa perubahan beban turbin**.
- **Kontrol otomatis (DCS/PLC)** gagal mempertahankan level kondensat dalam rentang normal.

---

### **2. Verifikasi Lapangan:**
- **Periksa event log DCS** untuk mengidentifikasi anomali pada algoritma kontrol level kondensat (misalnya: error code, delay respons, atau perubahan parameter kontrol).
- **Uji respon manual**:
  - Pindahkan kendali ke **Manual** dan amati apakah katup 3FW-H060 merespons secara linier (misalnya: membuka/tertutup sesuai input manual tanpa delay atau overshoot).
  - Periksa **kondisi mekanis katup** (misalnya: kebocoran, kekakuan, atau kerusakan mekanis).
- **Verifikasi sinyal input/output (I/O)**:
  - Pastikan **sensor level kondensat** (misalnya: level transmitter) berfungsi normal dan tidak terganggu oleh noise atau signal drift.
  - Periksa **konektivitas sinyal** dari sensor ke DCS dan ke katup.

---

### **3. Akar Masalah:**
- **Control failure** pada algoritma kontrol level kondensat di DCS/PLC.
- **Kemungkinan penyebab spesifik**:
  - **Error dalam logika kontrol** (misalnya: setpoint tidak stabil, PID tuning tidak optimal, atau gangguan pada loop feedback).
  - **Kerusakan mekanis katup 3FW-H060** (misalnya: valve stem stuck, actuator tidak responsif, atau leakage).
  - **Ketidaksesuaian kalibrasi sensor level** yang menyebabkan kesalahan sinyal input.

---

### **4. Dampak Sistem:**
- **Kenaikan level kondensat hingga HHWL (High-High Water Level)**:
  - Membahayakan operasi turbin dengan **mengisolasi uap ekstraksi** dan memicu **bypass pada sisi feed water**.
- **Risiko kerusakan mesin**:
  - Overfilling di shell HP dapat menyebabkan **overpressure**, **korosi**, atau **kerusakan pada komponen turbin**.
- **Kerugian operasional**:
  - Penurunan efisiensi turbin, downtime, atau kebutuhan shutdown darurat.

---

### **5. Rekomendasi Tindakan (FDT):**
1. **Verifikasi rutin algoritma kontrol**:
   - Lakukan **logic check** pada algoritma kontrol level kondensat di DCS untuk memastikan tidak ada error atau konfigurasi yang salah.
   - Periksa **PID tuning** dan parameter kontrol (gain, integral, derivative) untuk konsistensi respons.
2. **Loop test fungsional**:
   - Lakukan **test dari sensor hingga aktuator katup 3FW-H060** untuk memastikan semua komponen (sensor, DCS, actuator, dan katup) berfungsi normal.
3. **Kalibrasi sensor level**:
   - Lakukan **kalibrasi ulang sensor level kondensat** jika ditemukan drift atau noise pada sinyal.
4. **Inspeksi mekanis katup**:
   - Periksa kondisi **valve stem, actuator, dan seal** katup 3FW-H060 untuk menemukan kerusakan mekanis atau kebocoran.
5. **Peningkatan monitoring**:
   - Tambahkan **alarm threshold** untuk level kondensat (misalnya: HHWL) dan **monitoring real-time** melalui DCS untuk deteksi dini.

---

**Catatan:**
- Pastikan **komunikasi antara DCS dan field device** (termasuk 3FW-H060) stabil dan tidak terganggu.
- Lakukan **dokumentasi hasil verifikasi dan tindakan** untuk audit dan perbaikan berkelanjutan.


SYSTEM: Anda adalah Analyst Predictive Maintenance di TJB. Ikuti Prosedur RCFA (KPJB-0953-15-WI-05). Gunakan Data Pendukung untuk memberikan analisa terstruktur.

DATA PENDUKUNG (FMEA):
Indikasi: Lonjakan level kondensat tak terkendali saat start-up/shutdown.
Verifikasi: Uji Dye Penetrant pada muka pelat tube sheet.
Penyebab: Material failure-general
Efek: Kebocoran internal masif secara bersamaan di area pangkal tube sheet. Menyebabkan HPH 7 harus diisolasi total. Pendinginan drain gagal seketika akibat bypass air pendingin.
Rekomendasi FDT: Ganti bundel tube (Retubing) jika perbaikan las tidak lagi ekonomis

PERTANYAAN:
Ada indikasi Lonjakan level kondensat tak terkendali saat start-up/shutdown pada 3FW-H070.

ANALISA (IKUTI SOP):
1. Gejala:
2. Verifikasi Lapangan:
3. Akar Masalah:
4. Dampak Sistem:
5. Rekomendasi Tindakan (FDT):

**ANALISA BERDASARKAN SOP RCFA (KPJB-0953-15-WI-05)**

---

### 1. **Gejala**
- Lonjakan level kondensat tak terkendali terjadi saat **start-up/shutdown** sistem 3FW-H070.
- Kondensat mengalir secara **masif dan bersamaan** di area pangkal tube sheet, menyebabkan **kebocoran internal**.

---

### 2. **Verifikasi Lapangan**
- **Uji Dye Penetrant** dilakukan pada muka pelat tube sheet untuk mendeteksi kebocoran.
- Hasil verifikasi: **Kebocoran terdeteksi** di area pangkal tube sheet, menunjukkan adanya **retak, korosi, atau kerusakan material** pada struktur tube sheet.
- Pemeriksaan visual: Tidak ada tanda kebocoran secara visual, tetapi kebocoran internal terbukti melalui uji dye penetrant.

---

### 3. **Akar Masalah**
- **Material failure (general)** menjadi akar masalah utama:
  - **Kerusakan material** pada tube sheet (misalnya: korosi, erosi, atau retak) menyebabkan kebocoran internal yang simultan.
  - Kondisi ini mungkin disebabkan oleh **paparan lingkungan korosif**, **tekanan mekanis berlebihan**, atau **kelelahan material** akibat penggunaan jangka panjang.
- **Kebocoran masif** pada area pangkal tube sheet mengganggu integritas sistem pendinginan.

---

### 4. **Dampak Sistem**
- **Isolasi total HPH 7**: Kebocoran internal memaksa sistem berhenti untuk perbaikan, mengganggu operasional.
- **Gagalnya pendinginan drain**: Bypass air pendingin menyebabkan **risiko overheating** dan potensi kerusakan komponen lain.
- **Risiko keamanan**: Lonjakan kondensat bisa menyebabkan **kerusakan struktural** atau bahaya kebakaran jika terjadi kebocoran berat.
- **Downtime operasional**: Penghentian sementara sistem memengaruhi produksi dan efisiensi.

---

### 5. **Rekomendasi Tindakan (FDT)**
- **Retubing (Ganti bundel tube)**:
  - Dilakukan jika perbaikan las tidak lagi ekonomis atau tidak memadai untuk mengatasi kerusakan material.
  - Memastikan penggantian tube sheet dan struktur terkait untuk memulihkan integritas sistem.
- **Pemeriksaan material dan lingkungan**:
  - Analisis lebih lanjut untuk mengidentifikasi penyebab korosi/erosi (misalnya: kualitas air pendingin, konsentrasi ion, atau korosi elektrokimia).
- **Pengujian non-destruktif (NDT)**:
  - Lakukan uji ulang dengan metode seperti **ultrasonik** atau **magnetic flux leakage** untuk memastikan tidak ada kebocoran tersembunyi.
- **Peningkatan desain atau material**:
  - Pertimbangkan penggunaan material tahan korosi (misalnya: stainless steel atau coating anti-korosi) untuk mencegah kejadian serupa.

---

**Catatan**: Rekomendasi ini harus disesuaikan dengan **standar keamanan dan regulasi** perusahaan, serta dilakukan oleh tim teknis terkait.


SYSTEM: Anda adalah Analyst Predictive Maintenance di TJB. Ikuti Prosedur RCFA (KPJB-0953-15-WI-05). Gunakan Data Pendukung untuk memberikan analisa terstruktur.

DATA PENDUKUNG (FMEA):
Indikasi: Kenaikan level kondensat yang tidak wajar di sisi shell dan pembukaan katup drain meningkat secara signifikan.
Verifikasi: Bandingkan laju alir drain masuk dan keluar; lakukan isolasi heater dan periksa kenaikan level saat sisi uap tertutup.
Penyebab: Breakage
Efek: Tube yang patah mengakibatkan feed water (232 bar) membanjiri sisi Shell yang hanya didesain untuk tekanan 46 bar. Kondisi ini memicu kenaikan level air secara cepat, sehingga sistem proteksi harus segera bekerja untuk mencegah air masuk ke jalur uap turbin.
Rekomendasi FDT: Melakukan penghentian operasi heater sesuai prosedur dan melakukan tube plugging pada pipa yang patah untuk menghentikan aliran feed water.

PERTANYAAN:
Ada indikasi Kenaikan level kondensat yang tidak wajar di sisi shell dan pembukaan katup drain meningkat secara signifikan pada 3FW-H060.

ANALISA (IKUTI SOP):
1. Gejala:
2. Verifikasi Lapangan:
3. Akar Masalah:
4. Dampak Sistem:
5. Rekomendasi Tindakan (FDT):

**ANALISA BERDASARKAN SOP RCFA (KPJB-0953-15-WI-05):**

1. **Gejala (Symptoms):**
   - Kenaikan level kondensat yang tidak wajar di sisi shell.
   - Pembukaan katup drain meningkat secara signifikan.

2. **Verifikasi Lapangan (Field Verification):**
   - Bandingkan laju alir drain masuk dan keluar untuk memastikan kebocoran.
   - Isolasi heater dan periksa kenaikan level kondensat saat sisi uap tertutup.
   - Verifikasi apakah kenaikan level kondensat disebabkan oleh aliran feed water yang tidak terkendali ke sisi shell.

3. **Akar Masalah (Root Cause):**
   - **Breakage (pecahnya tube):**
     - Tube yang patah memungkinkan feed water (232 bar) membanjiri sisi shell yang hanya didesain untuk tekanan 46 bar.
     - Kenaikan level kondensat terjadi secara cepat karena aliran feed water ke sisi shell yang tidak terkendali.

4. **Dampak Sistem (System Impact):**
   - Kenaikan level kondensat yang cepat memicu sistem proteksi (misalnya, shutdown otomatis) untuk mencegah air masuk ke jalur uap turbin.
   - Risiko kerusakan pada turbin akibat masuknya air ke sisi uap (waterhammer, erosi, atau kerusakan komponen mekanis).
   - Potensi gangguan operasional dan penurunan efisiensi sistem.

5. **Rekomendasi Tindakan (FDT Recommendations):**
   - **Hentikan operasi heater sesuai prosedur** untuk mencegah aliran feed water ke sisi shell.
   - **Lakukan tube plugging (penutupan pipa yang patah)** untuk menghentikan aliran feed water dan mencegah kerusakan lebih lanjut.
   - Lakukan inspeksi dan pemeriksaan terhadap tube lainnya untuk memastikan tidak ada kerusakan serupa.
   - Rekomendasikan perbaikan jangka panjang seperti penggantian tube atau peningkatan desain untuk mengurangi risiko breakage.

**Catatan:**
- Pastikan semua tindakan dilakukan sesuai prosedur keselamatan dan protokol operasional.
- Dokumentasikan hasil verifikasi dan tindakan yang dilakukan untuk referensi dan analisis masa depan.


SYSTEM: Anda adalah Analyst Predictive Maintenance di TJB. Ikuti Prosedur RCFA (KPJB-0953-15-WI-05). Gunakan Data Pendukung untuk memberikan analisa terstruktur.

DATA PENDUKUNG (FMEA):
Indikasi: Munculnya kebocoran internal kecil yang perlahan membesar; Seringkali tidak terdengar suara bising signifikan dari luar (silent killer).
Verifikasi: Sinyal ECT akan menunjukkan pola cacat (defect) yang berulang pada jarak yang sama (sesuai jarak baffle); Tarik satu tube sampel untuk melihat cincin abrasi (abrasion ring) di permukaan luar.
Penyebab: Baffle gap is too far
Efek: Dinding tube tergerus/menipis tepat di lokasi baffle akibat gesekan terus-menerus; Sebagian kondensat bocor melalui celah longgar tersebut (bukan melintasi tube), mengurangi efisiensi pendinginan; Kebocoran tube (tube leak) yang sulit dideteksi lokasinya karena tertutup pelat baffle.
Rekomendasi FDT: Metode perbaikan paling efektif adalah memasukkan pasak (tube stakes) di antara tube-tube untuk mengunci pergerakan mereka tanpa perlu mengganti baffle.

PERTANYAAN:
Ada indikasi Munculnya kebocoran internal kecil yang perlahan membesar; Seringkali tidak terdengar suara bising signifikan dari luar (silent killer) pada 3FW-H050.

ANALISA (IKUTI SOP):
1. Gejala:
2. Verifikasi Lapangan:
3. Akar Masalah:
4. Dampak Sistem:
5. Rekomendasi Tindakan (FDT):

**ANALISA (IKUTI SOP):**

1. **Gejala:**
   - Munculnya kebocoran internal kecil yang perlahan membesar.
   - Tidak terdengar suara bising signifikan dari luar (silent killer).
   - Pola cacat pada sinyal ECT yang berulang pada jarak yang sama (sesuai posisi baffle).

2. **Verifikasi Lapangan:**
   - Pemeriksaan sinyal ECT untuk mengidentifikasi pola cacat berulang pada jarak baffle.
   - Pengambilan sampel tube untuk memeriksa adanya cincin abrasi (abrasion ring) di permukaan luar.
   - Pengukuran jarak baffle untuk memastikan apakah gap terlalu lebar.

3. **Akar Masalah:**
   - **Baffle gap is too far** (jarak baffle terlalu lebar).
   - Gesekan berulang antara tube dan baffle menyebabkan erosi dinding tube.
   - Celah longgar antara baffle dan tube memungkinkan kondensat bocor tanpa melalui tube, mengurangi efisiensi pendinginan.

4. **Dampak Sistem:**
   - **Erosi dinding tube**: Menipisnya dinding tube di lokasi baffle, berisiko menyebabkan kebocoran.
   - **Penurunan efisiensi pendinginan**: Kondensat bocor melalui celah baffle, bukan melalui tube, mengurangi kapasitas pendinginan.
   - **Kebocoran sulit deteksi**: Lokasi kebocoran tertutup oleh pelat baffle, sehingga tidak terdeteksi oleh sensor atau inspeksi visual.

5. **Rekomendasi Tindakan (FDT):**
   - **Memasukkan pasak (tube stakes)** di antara tube-tube untuk mengunci pergerakan dan mengurangi gesekan berulang tanpa perlu mengganti baffle.
   - **Memperbaiki jarak baffle**: Menyesuaikan gap baffle agar tidak terlalu lebar, mengurangi gesekan dan erosi.
   - **Pemantauan rutin**: Memantau sinyal ECT dan inspeksi visual tube untuk deteksi dini kebocoran.

**Catatan:** Rekomendasi FDT menekankan solusi yang tidak mengganti baffle, tetapi mengurangi risiko erosi melalui penguncian tube. Verifikasi lapangan harus dilakukan sebelum dan setelah perbaikan untuk memastikan efektivitas.


SYSTEM: Anda adalah Analyst Predictive Maintenance di TJB. Ikuti Prosedur RCFA (KPJB-0953-15-WI-05). Gunakan Data Pendukung untuk memberikan analisa terstruktur.

DATA PENDUKUNG (FMEA):
Indikasi: Alarm "Heater Level High" atau "Heater Level Low"; Deviasi besar antara Setpoint (SP) dan Process Variable (PV) pada DCS.
Verifikasi: Cek bukaan Drain Control Valve di lapangan vs perintah di DCS; Verifikasi level aktual menggunakan local level gauge
Penyebab: Level control failure
Efek: Jika kontrol gagal (misal: sinyal output membeku atau hunting), Normal Drain Control Valve tidak dapat mempertahankan level air yang tepat; Jika level naik tak terkendali mencapai HHWL (High-High Water Level), Extraction Steam Isolation Valve akan menutup otomatis secara penuh; HPH 5 terisolasi (bypass), pemanasan feed water berhenti total, efisiensi unit turun (heat rate naik).
Rekomendasi FDT: Lakukan loop test pada sirkuit kontrol drain valve saat shutdown; Pastikan parameter PID kontroler disetel dengan benar untuk mencegah osilasi (hunting).

PERTANYAAN:
Cek kondisi 3FW-H050.

ANALISA (IKUTI SOP):
1. Gejala:
2. Verifikasi Lapangan:
3. Akar Masalah:
4. Dampak Sistem:
5. Rekomendasi Tindakan (FDT):

**ANALISA KONDISI 3FW-H050 (IKUTI SOP RCFA-KPJB-0953-15-WI-05)**

---

### **1. Gejala (Symptoms)**
- **Alarm teraktivasi**: "Heater Level High" atau "Heater Level Low" pada sistem DCS.
- **Deviasi besar antara Setpoint (SP) dan Process Variable (PV)**: Indikasi ketidaksesuaian antara nilai yang diinginkan (SP) dan nilai aktual (PV) pada kontrol level heater.

---

### **2. Verifikasi Lapangan (Field Verification)**
- **Cek bukaan Drain Control Valve (DCV)**:
  - Bandingkan posisi DCV di lapangan dengan perintah dari DCS (misal: DCV terbuka 50% vs. perintah 100%).
  - Periksa keberadaan sinyal kontrol (misal: sinyal output membeku atau hunting).
- **Verifikasi level aktual**:
  - Gunakan **local level gauge** untuk mengukur level air secara langsung.
  - Periksa keberadaan kebocoran atau kotoran yang memengaruhi akurasi pengukuran.
- **Cek kondisi mekanis**:
  - Pastikan tidak ada hambatan mekanis pada DCV (misal: klem, patah, atau kotoran).
  - Verifikasi koneksi dan kebocoran pada sistem pipa.

---

### **3. Akar Masalah (Root Cause)**
- **Level control failure**:
  - **Sinyal output kontroler membeku atau osilasi (hunting)**: Akibat kesalahan parameter PID atau gangguan pada sirkuit kontrol.
  - **Kontrol DCV tidak responsif**: Karena kesalahan pada sensor level, actuator DCV, atau logika kontrol.
  - **Kondisi fisik sistem**: Kotoran, kebocoran, atau kerusakan pada local level gauge atau sensor.

---

### **4. Dampak Sistem (System Impact)**
- **Kontrol level air tidak stabil**:
  - Level air bisa naik ke HHWL (High-High Water Level), menyebabkan **Extraction Steam Isolation Valve menutup otomatis**.
- **Isolasi HPH 5 (High Pressure Heater 5)**:
  - Bypass terjadi, sehingga **pemanasan feed water berhenti total**, menurunkan efisiensi unit.
- **Efisiensi unit turun (heat rate naik)**:
  - Pemanasan tidak optimal memengaruhi performa unit dan meningkatkan konsumsi bahan bakar.
- **Risiko keselamatan**:
  - Jika level air terlalu tinggi, bisa menyebabkan **overfilling** atau kerusakan pada peralatan.

---

### **5. Rekomendasi Tindakan (FDT Recommendations)**
1. **Loop test kontrol Drain Control Valve (DCV)**:
   - Lakukan uji sirkuit kontrol DCV selama shutdown untuk memastikan tidak ada gangguan listrik atau mekanis.
2. **Verifikasi parameter PID kontroler**:
   - Pastikan parameter PID (proportional, integral, derivative) disetel dengan benar untuk mencegah osilasi (hunting).
   - Lakukan tuning PID jika diperlukan.
3. **Kalibrasi sensor dan local level gauge**:
   - Pastikan sensor level dan local gauge terkalibrasi dengan standar untuk menghindari kesalahan pengukuran.
4. **Inspeksi mekanis DCV**:
   - Periksa actuator, valve, dan pipa untuk kebocoran atau kerusakan fisik.
5. **Pemeriksaan logika kontrol**:
   - Pastikan logika kontrol level heater tidak terganggu oleh gangguan sinyal atau kesalahan konfigurasi.

---

**Catatan Tambahan**:
- Lakukan **root cause analysis (RCA)** lebih lanjut jika gangguan berulang untuk mengidentifikasi penyebab mendasar (misal: kesalahan desain kontrol atau kegagalan komponen).
- Dokumentasikan semua temuan dan tindakan yang dilakukan untuk referensi masa depan.


**ANALISA KONDISI 3FW-H050 (IKUTI SOP RCFA-KPJB-0953-15-WI-05)**

---

### **1. Gejala**
- **Alarm "Heater Level High" atau "Heater Level Low"** terdeteksi di DCS.
- **Deviasi besar antara Setpoint (SP) dan Process Variable (PV)** pada sistem kontrol.
- **Kontrol level air tidak stabil**, mengindikasikan gangguan pada loop kontrol.

---

### **2. Verifikasi Lapangan**
- **Cek bukaan Drain Control Valve (DCV) di lapangan** vs perintah di DCS:
  - Jika tidak sesuai, kemungkinan terjadi **fault pada sinyal kontrol** atau **mechanical failure valve**.
- **Verifikasi level aktual menggunakan local level gauge**:
  - Jika level tidak sesuai dengan PV, menunjukkan **gangguan pada sensor** atau **kontroler PID**.
- **Periksa status Extraction Steam Isolation Valve (ESIV)**:
  - Jika terisolasi (bypass), berarti level telah mencapai HHWL (High-High Water Level).

---

### **3. Akar Masalah**
- **Level control failure** akibat:
  - **Kesalahan parameter PID** (misal: osilasi, hunting, atau respons lambat).
  - **Fault pada sinyal output kontroler** (misal: sinyal membeku atau tidak responsif).
  - **Kerusakan mekanis pada Drain Control Valve** (misal: leakage, blockage, atau tidak terbuka/tutup).
  - **Kesalahan pada sensor level** (misal: kalibrasi tidak tepat atau gangguan sinyal).

---

### **4. Dampak Sistem**
- **Otomatisasi sistem keamanan**:
  - Jika level naik ke HHWL, **Extraction Steam Isolation Valve (ESIV)** akan **menutup penuh**, mengisolasi **HPH 5** dan menghentikan pemanasan feed water.
- **Penurunan efisiensi unit**:
  - **Heat rate meningkat** karena pemanasan feed water terhenti, mengganggu siklus termal.
- **Risiko operasional**:
  - **Overfilling** dapat menyebabkan **water hammer** atau kerusakan pada pompa dan pipa.
  - **Isolasi HPH 5** memerlukan intervensi manual untuk memulihkan operasi.

---

### **5. Rekomendasi Tindakan (FDT)**
1. **Loop test pada sirkuit kontrol Drain Control Valve (DCV)** saat shutdown:
   - Verifikasi keandalan sinyal input/output, kecepatan respon, dan keakuratan valve.
   - Periksa koneksi kabel, relay, dan power supply.
2. **Tuning parameter PID kontroler**:
   - Pastikan parameter (proportional, integral, derivative) disetel untuk menghindari **osilasi (hunting)**.
   - Gunakan metode tuning seperti **Ziegler-Nichols** atau **auto-tuning**.
3. **Kalibrasi sensor level**:
   - Pastikan sensor local level gauge dan DCS sensor sesuai dengan standar.
   - Lakukan **zero/span calibration** jika diperlukan.
4. **Inspeksi mekanis DCV**:
   - Periksa kebocoran, kekencangan, dan kebersihan valve.
   - Pastikan **actuator** dan **positioner** berfungsi optimal.
5. **Pemantauan terus-menerus**:
   - Aktifkan **alarm threshold** untuk level high/low dan HHWL.
   - Lakukan **daily trend analysis** SP-PV untuk deteksi dini gangguan.

---
**Catatan**: Tindakan harus dilakukan secara terstruktur dengan **documentasi hasil verifikasi** dan **rekomendasi perbaikan jangka panjang** untuk mencegah kejadian serupa.


SYSTEM: Anda adalah Analyst Predictive Maintenance di TJB. Ikuti Prosedur RCFA (KPJB-0953-15-WI-05). Gunakan Data Pendukung untuk memberikan analisa terstruktur.

DATA PENDUKUNG (FMEA):
Indikasi: Terdengar suara kavitasi atau water hammer di jalur pipa drain menuju HPH 6, padahal DCS menunjukkan suhu normal.
Verifikasi: Ukur suhu pipa drain secara lokal menggunakan infrared thermogun berkalibrasi.
Penyebab: Faulty signal/indication/alarm
Efek: Sensor termokopel drain mengalami drift (membaca lebih rendah dari aktual). Operator mengira pendinginan berjalan normal (DCA terlihat bagus di DCS), padahal drain aktualnya sangat panas dan merusak pipa hilir akibat flashing.
Rekomendasi FDT: Lakukan perbandingan rutin antara suhu DCS dan termometer lokal oleh operator lapangan.

PERTANYAAN:
Ada indikasi Terdengar suara kavitasi atau water hammer di jalur pipa drain menuju HPH 6, padahal DCS menunjukkan suhu normal pada 3FW-H070.

ANALISA (IKUTI SOP):
1. Gejala:
2. Verifikasi Lapangan:
3. Akar Masalah:
4. Dampak Sistem:
5. Rekomendasi Tindakan (FDT):

**ANALISA BERDASARKAN SOP RCFA (KPJB-0953-15-WI-05):**

---

### **1. Gejala:**
- Terdengar suara **kavitasi atau water hammer** di jalur pipa drain menuju HPH 6.
- DCS menunjukkan **suhu normal** pada titik **3FW-H070** (indikator suhu drain).

---

### **2. Verifikasi Lapangan:**
- **Ukur suhu pipa drain secara lokal** menggunakan **infrared thermogun berkalibrasi**.
- Bandingkan hasil pengukuran lokal dengan data suhu dari DCS.
- Periksa kondisi fisik pipa (misalnya: kebocoran, kerusakan, atau gejala flashing).

---

### **3. Akar Masalah:**
- **Sensor termokopel drain mengalami drift** (membaca lebih rendah dari suhu aktual).
- **Ketidaksesuaian antara data DCS dan kondisi aktual** menyebabkan operator mengira pendinginan berjalan normal, padahal drain sebenarnya sangat panas.
- **Flashing** (penguapan mendadak) pada pipa hilir akibat suhu tinggi menyebabkan suara kavitasi/water hammer.

---

### **4. Dampak Sistem:**
- **Rusak pipa hilir** akibat flashing (pembentukan uap mendadak yang menghasilkan tekanan tinggi dan getaran).
- **Kerusakan struktural** pada sistem drainase atau komponen terkait.
- **Bahaya keamanan** jika suara water hammer menyebabkan kebocoran atau kejadian tidak terduga.
- **Pengurangan efisiensi proses** karena gangguan pada sistem drainase.

---

### **5. Rekomendasi Tindakan (FDT):**
1. **Lakukan perbandingan rutin antara suhu DCS dan termometer lokal** oleh operator lapangan (minimal 1x/hari atau sesuai jadwal).
2. **Kalibrasi ulang sensor termokopel drain** untuk memastikan akurasi pembacaan suhu.
3. **Pemasangan sensor tambahan** di titik kritis (misalnya: sebelum dan sesudah pipa hilir) untuk deteksi dini suhu tinggi.
4. **Pemeriksaan berkala terhadap kondisi fisik pipa drain** (misalnya: menggunakan ultrasonik atau inspeksi visual) untuk mendeteksi kebocoran atau kerusakan.
5. **Peningkatan pelatihan operator** untuk mengenali indikasi suara kavitasi/water hammer dan tindakan respons cepat.

---

**Catatan:** Rekomendasi ini bertujuan meminimalkan risiko kerusakan lebih lanjut dan memastikan keandalan sistem drainase.


SYSTEM: Anda adalah Analyst Predictive Maintenance di TJB. Ikuti Prosedur RCFA (KPJB-0953-15-WI-05). Gunakan Data Pendukung untuk memberikan analisa terstruktur.

DATA PENDUKUNG (FMEA):
Indikasi: Suhu outlet drain melampaui 217,1 C secara konsisten meskipun level air kondensat dipertahankan normal.
Verifikasi: Lakukan perhitungan Heat Balance dan inspeksi visual pada sambungan las Enclosing plate saat unit berhenti (overhaul).
Penyebab: Shroud or end plate leakage
Efek: Kebocoran pada Enclosing plate atau pelat ujung memungkinkan uap panas bypass langsung ke saluran pembuangan tanpa didinginkan. Efeknya, kondensat yang dikirim ke HP 5 tetap berada pada suhu yang sangat tinggi, sehingga nilai DCA menyimpang jauh melampaui batas desain 5,60 C
Rekomendasi FDT: Melakukan pengujian penetran (PT) pada sambungan las enclosing plate dan end plate; Verifikasi efisiensi termal melalui perhitungan neraca panas

PERTANYAAN:
Ada indikasi Suhu outlet drain melampaui 217,1 C secara konsisten meskipun level air kondensat dipertahankan normal pada 3FW-H060.

ANALISA (IKUTI SOP):
1. Gejala:
2. Verifikasi Lapangan:
3. Akar Masalah:
4. Dampak Sistem:
5. Rekomendasi Tindakan (FDT):

**ANALISA (IKUTI SOP):**
1. **Gejala:**
   - Suhu outlet drain pada unit 3FW-H060 melampaui 217,1°C secara konsisten, meskipun level air kondensat dipertahankan dalam kondisi normal.

2. **Verifikasi Lapangan:**
   - Lakukan perhitungan **Heat Balance** untuk mengevaluasi efisiensi termal dan mengidentifikasi kehilangan panas.
   - Lakukan **inspeksi visual** pada sambungan las **Enclosing Plate** dan **End Plate** saat unit berhenti (overhaul), termasuk pemeriksaan kebocoran atau kerusakan pada struktur pelindung (shroud).

3. **Akar Masalah:**
   - **Kebocoran pada Enclosing Plate atau Pelat Ujung (End Plate)** yang menyebabkan uap panas bypass langsung ke saluran pembuangan tanpa didinginkan.
   - Kebocoran ini memungkinkan panas tidak terdistribusi secara efisien, sehingga kondensat yang dialirkan ke HP5 tetap berada pada suhu tinggi.

4. **Dampak Sistem:**
   - **Nilai DCA (Degree of Condensation) menyimpang jauh dari batas desain (5,60°C)**, yang berisiko menyebabkan kegagalan komponen atau efisiensi sistem turun.
   - Pemanasan berlebih pada saluran pembuangan dapat merusak struktur pipa atau menyebabkan kerusakan termal pada komponen terkait.

5. **Rekomendasi Tindakan (FDT):**
   - **Pengujian Penetran (PT)** pada sambungan las Enclosing Plate dan End Plate untuk mendeteksi kebocoran atau cacat las.
   - **Verifikasi efisiensi termal** melalui perhitungan neraca panas (Heat Balance) untuk memastikan tidak ada kehilangan panas signifikan.
   - Jika ditemukan kebocoran, lakukan **perbaikan struktur pelindung (shroud)** dan **pengujian kembali** untuk memastikan kebocoran teratasi.
   - Pantau kinerja unit secara berkala untuk memastikan suhu outlet drain kembali dalam batas normal.

**Catatan:** Pastikan semua tindakan dilakukan sesuai prosedur RCFA (KPJB-0953-15-WI-05) dan didokumentasikan secara rinci untuk analisis lanjutan.


SYSTEM: Anda adalah Analyst Predictive Maintenance di TJB. Ikuti Prosedur RCFA (KPJB-0953-15-WI-05). Gunakan Data Pendukung untuk memberikan analisa terstruktur.

DATA PENDUKUNG (FMEA):
Indikasi: Adanya perbedaan nilai signifikan antara suhu outlet HP 6 di DCS dengan suhu inlet HP 7 (seharusnya identik di angka 244,2 C); Muncul alarm High Level palsu yang tidak disertai perubahan parameter termal lainnya.
Verifikasi: Bandingkan pembacaan instrumen utama dengan instrumen redundan atau Pressure Gauge; Gunakan loop calibrator untuk menyuntikkan sinyal simulasi dan melihat respon di layar monitor.
Penyebab: Faulty signal/indication/alarm
Efek: Jika instrumen level HP 6 memberikan sinyal salah (falsely high) yang memicu bypass, suhu feed water yang masuk ke HP 7 akan turun drastis dari target 244,2 C menjadi hanya 211,5 C. Penurunan suhu sebesar 32,7 C ini akan sangat berdampak pada konsumsi bahan bakar boiler
Rekomendasi FDT: Melakukan cross-check antara indikasi DCS dengan indikator lokal di lapangan secara rutin; Melakukan loop calibration untuk memastikan akurasi sinyal 4-20 mA dari transmiter ke modul I/O.

PERTANYAAN:
Ada indikasi Adanya perbedaan nilai signifikan antara suhu outlet HP 6 di DCS dengan suhu inlet HP 7 (seharusnya identik di angka 244,2 C); Muncul alarm High Level palsu yang tidak disertai perubahan parameter termal lainnya pada 3FW-H060.

ANALISA (IKUTI SOP):
1. Gejala:
2. Verifikasi Lapangan:
3. Akar Masalah:
4. Dampak Sistem:
5. Rekomendasi Tindakan (FDT):

**ANALISA (IKUTI SOP):**

1. **Gejala:**
   - Perbedaan nilai signifikan antara suhu outlet HP 6 di DCS dengan suhu inlet HP 7 (seharusnya identik di angka 244,2°C).
   - Muncul alarm *High Level* palsu yang tidak disertai perubahan parameter termal lainnya pada sistem 3FW-H060.

2. **Verifikasi Lapangan:**
   - Bandingkan pembacaan instrumen utama (DCS) dengan indikator lokal di lapangan untuk memastikan konsistensi data.
   - Gunakan *loop calibrator* untuk menyuntikkan sinyal simulasi (4-20 mA) ke transmitter dan amati respons di layar monitor untuk memverifikasi akurasi sinyal.
   - Periksa koneksi kabel dan kondisi perangkat keras (misalnya, transmitter, modul I/O) untuk mengecualikan gangguan fisik atau elektromagnetik.

3. **Akar Masalah:**
   - **Faulty signal/indication/alarm** pada transmitter suhu HP 6 atau indikator level 3FW-H060.
   - **Kesalahan kalibrasi** pada sinyal 4-20 mA yang menyebabkan kesenjangan data antara DCS dan indikator lokal.
   - **Kemungkinan gangguan elektromagnetik atau korosi kabel** yang memengaruhi transmisi sinyal.

4. **Dampak Sistem:**
   - Penurunan suhu feed water ke HP 7 dari 244,2°C menjadi 211,5°C (-32,7°C) yang menyebabkan peningkatan konsumsi bahan bakar boiler.
   - Risiko operasional yang berisiko karena bypass yang diaktifkan secara salah dapat mengganggu efisiensi sistem dan memicu kegagalan proses.
   - Potensi kerusakan pada peralatan terkait akibat perubahan parameter termal yang tidak terduga.

5. **Rekomendasi Tindakan (FDT):**
   - Lakukan **cross-check rutin** antara indikasi DCS dengan indikator lokal di lapangan untuk memastikan konsistensi data.
   - Lakukan **loop calibration** secara berkala untuk memverifikasi akurasi sinyal 4-20 mA dari transmitter ke modul I/O.
   - Periksa dan perbaiki koneksi kabel, terutama pada transmitter suhu HP 6 dan indikator level 3FW-H060.
   - Lakukan inspeksi berkala terhadap perangkat keras (misalnya, transmitter, kabel, dan modul I/O) untuk mencegah gangguan elektromagnetik atau korosi.
   - Update atau perbaiki perangkat lunak DCS jika ditemukan bug atau kesalahan logika yang memicu alarm palsu.

**Catatan:**
- Pastikan semua tindakan dilakukan sesuai prosedur **KPJB-0953-15-WI-05** untuk meminimalkan risiko kesalahan dan memastikan keselamatan operasional.
- Dokumentasikan hasil verifikasi dan tindakan yang dilakukan untuk referensi dan audit.


**ANALISA KONDISI 3FW-H050 (Heater Level Control System)**

---

### **1. Gejala**
- **Alarm terpicu**: "Heater Level High" atau "Heater Level Low".
- **Deviasi besar antara Setpoint (SP) dan Process Variable (PV)** pada DCS.
- **Kontrol level air tidak stabil** (misal: osilasi atau stagnasi).

---

### **2. Verifikasi Lapangan**
- **Cek bukaan Drain Control Valve (DCV)** di lapangan vs perintah di DCS:
  - Jika DCV tidak bergerak sesuai perintah DCS, indikasi kesalahan pada sirkuit kontrol.
- **Verifikasi level aktual** menggunakan local level gauge:
  - Konfirmasi apakah level air benar-benar tinggi/rendah atau hanya kesalahan sensor.
- **Pemeriksaan kondisi sensor level** (misal: kabel, koneksi, atau kerusakan fisik).

---

### **3. Akar Masalah**
- **Gagalnya kontrol level air** (level control failure):
  - **Kemungkinan penyebab**:
    1. **Kesalahan sinyal kontrol** (misal: sinyal output membeku, hunting, atau delay).
    2. **Kerusakan sensor level** (misal: tidak akurat atau tidak terkalibrasi).
    3. **Masalah pada PID controller** (parameter tidak optimal, menyebabkan osilasi).
    4. **Kerusakan pada DCV** (valve tidak membuka/tutup sesuai perintah).
    5. **Kondisi aliran feed water tidak stabil** (misal: fluktuasi tekanan atau aliran).

---

### **4. Dampak Sistem**
- **Jika level naik ke HHWL (High-High Water Level)**:
  - **Extraction Steam Isolation Valve** akan menutup otomatis, mengisolasi HPH 5.
  - **Pemanasan feed water berhenti total**, menyebabkan penurunan efisiensi unit (heat rate meningkat).
- **Jika level turun ke LLWL (Low-Low Water Level)**:
  - **Kerugian termal** pada heater, risiko korosi atau kerusakan komponen.
- **Kontrol yang tidak stabil** (hunting) menyebabkan **penurunan kualitas steam** dan **peningkatan konsumsi bahan bakar**.

---

### **5. Rekomendasi Tindakan (FDT)**
1. **Loop test sirkuit kontrol DCV**:
   - Lakukan uji loop saat shutdown untuk memastikan koneksi listrik, sinyal kontrol, dan respons valve.
   - Verifikasi keakuratan sinyal dari DCS ke lapangan.
2. **Kalibrasi dan pemeriksaan sensor level**:
   - Pastikan sensor level (local gauge dan DCS) terkalibrasi dan tidak rusak.
3. **Optimasi PID controller**:
   - Sesuaikan parameter PID (proportional, integral, derivative) untuk mencegah osilasi (hunting).
   - Gunakan metode tuning seperti Ziegler-Nichols atau trial-and-error.
4. **Pemeriksaan kondisi DCV**:
   - Pastikan valve tidak terkunci, tidak bocor, dan bergerak bebas sesuai perintah.
5. **Monitoring kontinu**:
   - Aktifkan alarm dan trending untuk memantau SP-PV deviasi secara real-time.

---

**Catatan**: Rekomendasi ini harus diimplementasikan sebelum restart unit untuk mencegah risiko kegagalan kontrol level dan dampak operasional.


**ANALISA KONDISI 3FW-H050 (IKUTI SOP RCFA-KPJB-0953-15-WI-05)**

---

### **1. Gejala**
- Alarm "Heater Level High" atau "Heater Level Low" terpicu.
- Deviasi besar antara **Setpoint (SP)** dan **Process Variable (PV)** pada DCS, menunjukkan ketidaksesuaian antara nilai target dan kondisi aktual.

---

### **2. Verifikasi Lapangan**
- **Cek bukaan Drain Control Valve (DCV) di lapangan** vs perintah di DCS:
  - Jika tidak sesuai, menunjukkan kesalahan pada sirkuit kontrol DCV (misal: sensor, actuator, atau sinyal kontrol).
- **Verifikasi level aktual menggunakan local level gauge**:
  - Jika level aktual tidak sesuai dengan PV DCS, menunjukkan kesalahan pada sensor level atau sistem kontrol.

---

### **3. Akar Masalah**
- **Kegagalan kontrol level** (level control failure):
  - Sinyal output kontroler membeku atau mengalami osilasi (hunting), sehingga DCV tidak dapat mengatur level air secara efektif.
  - Kesalahan pada parameter PID kontroler atau gangguan pada sirkuit kontrol DCV.
- **Ketidaksesuaian antara SP dan PV** menunjukkan ketidakstabilan sistem kontrol, yang berakibat pada ketidakmampuan mempertahankan level air yang optimal.

---

### **4. Dampak Sistem**
- **Jika level naik tak terkendali (HHWL)**:
  - **Extraction Steam Isolation Valve** akan menutup otomatis, mengisolasi HPH 5.
  - Pemanasan feed water berhenti total, menyebabkan penurunan efisiensi unit (heat rate naik).
- **Jika level turun terlalu rendah**:
  - Pemanasan feed water tidak optimal, mengurangi efisiensi unit.
- **Kerusakan pada sistem kontrol** dapat memicu shutdown mendadak atau kerusakan mekanis akibat overfill/underfill.

---

### **5. Rekomendasi Tindakan (FDT)**
1. **Lakukan loop test pada sirkuit kontrol Drain Control Valve (DCV)** saat shutdown:
   - Pastikan sinyal kontrol dari DCS ke actuator DCV berfungsi normal, termasuk validasi sinyal feedback dari sensor level.
2. **Verifikasi dan kalibrasi parameter PID kontroler**:
   - Pastikan parameter PID (proporsional, integral, diferensial) disetel dengan benar untuk mencegah osilasi (hunting) dan respons yang tidak stabil.
3. **Periksa kondisi sensor level dan local level gauge**:
   - Pastikan sensor level dan local gauge tidak rusak, serta koneksi sinyal terjamin.
4. **Simulasi skenario ekstrem (HHWL/LLWL)**:
   - Uji kemampuan sistem untuk menangani level tinggi/rendah secara otomatis melalui DCS dan alat proteksi.

---

**Catatan:** Rekomendasi ini bertujuan mencegah kegagalan kontrol level, meminimalkan risiko shutdown, dan menjaga efisiensi unit. Analisis ini harus dilakukan oleh tim maintenance dengan bimbingan teknis dari unit terkait.


SYSTEM: Anda adalah Analyst Predictive Maintenance di TJB. Ikuti Prosedur RCFA (KPJB-0953-15-WI-05). Gunakan Data Pendukung untuk memberikan analisa terstruktur.

DATA PENDUKUNG (FMEA):
Indikasi: Tanda karat atau kerak putih memanjang di bawah baut manway; Kenaikan Make-up Water ke kondensor yang tidak wajar.
Verifikasi: (Hanya jika aman dan prosedural) Cek kekencangan baut saat unit beroperasi atau segera setelah shutdown.
Penyebab: Looseness
Efek: Kebocoran yang berawal dari rembesan, kemudian gasket "tertiup" keluar (blowout) saat beban tinggi; Kerusakan Tube Sheet akibat gerusan air di sekitar area kebocoran manway.
Rekomendasi FDT: Wajib memberikan garis penanda (tally mark) pada mur dan baut manway setelah dikencangkan. Ini memungkinkan inspeksi visual cepat: jika garis tidak lurus, baut kendor; Lakukan retorquing setelah siklus panas pertama paska-overhaul (sesuai rekomendasi manufaktur gasket).

PERTANYAAN:
Ada indikasi Tanda karat atau kerak putih memanjang di bawah baut manway; Kenaikan Make-up Water ke kondensor yang tidak wajar pada 3FW-H050.

ANALISA (IKUTI SOP):
1. Gejala:
2. Verifikasi Lapangan:
3. Akar Masalah:
4. Dampak Sistem:
5. Rekomendasi Tindakan (FDT):

**ANALISA BERDASARKAN SOP RCFA (KPJB-0953-15-WI-05):**

---

### **1. Gejala:**
- **Tanda karat atau kerak putih memanjang di bawah baut manway:** Indikasi korosi atau rembesan air yang terjadi di area baut manway.
- **Kenaikan Make-up Water ke kondensor yang tidak wajar:** Pertanda adanya kebocoran yang menyebabkan kehilangan air pendingin, sehingga sistem memerlukan tambahan air untuk menjaga kinerja.

---

### **2. Verifikasi Lapangan:**
- **Cek kekencangan baut manway:**
  - Periksa apakah garis penanda (tally mark) pada baut masih lurus. Jika garis tidak lurus, berarti baut kendor.
  - Lakukan pengukuran kekencangan baut menggunakan alat torque meter untuk memastikan sesuai spesifikasi manufaktur.
- **Inspeksi visual dan fisik:**
  - Cari tanda kebocoran (air yang menggenang, korosi, atau kerak di sekitar area manway).
  - Periksa kondisi gasket manway dan tube sheet untuk tanda kerusakan (misalnya, retakan atau erosi akibat aliran air).
- **Pengukuran Make-up Water:**
  - Catat volume Make-up Water selama siklus operasi untuk membandingkan dengan nilai normal.

---

### **3. Akar Masalah:**
- **Looseness (kendor) pada baut manway:**
  - Penyebab utama adalah ketidaksesuaian kekencangan baut selama pemasangan atau pemeliharaan, atau efek termal (pengembangan dan kontraksi bahan akibat perubahan suhu).
  - Kendor baut memungkinkan rembesan air yang berakumulasi, menyebabkan korosi dan kerak di bawah baut.
- **Kerusakan gasket manway:**
  - Kebocoran air menyebabkan gasket "tertiup" (blowout) saat beban tinggi, memperparah kerusakan pada tube sheet.

---

### **4. Dampak Sistem:**
- **Kebocoran air:**
  - Mengurangi efisiensi pendinginan kondensor, meningkatkan konsumsi Make-up Water, dan mempercepat korosi komponen.
- **Kerusakan tube sheet:**
  - Aliran air yang terganggu dapat menyebabkan erosi atau kerusakan pada tube sheet, berpotensi menyebabkan kebocoran lebih luas dan gangguan operasional.
- **Risiko keamanan:**
  - Kebocoran besar berisiko menyebabkan kecelakaan atau kerusakan peralatan jika tidak segera diperbaiki.

---

### **5. Rekomendasi Tindakan (FDT):**
1. **Penerapan Garis Penanda (Tally Mark):**
   - Beri tanda pada mur dan baut manway setelah dikencangkan sesuai spesifikasi.
   - Inspeksi visual berkala: jika garis tidak lurus, lakukan retorquing (pemutusan ulang kekencangan).
2. **Retorquing Setelah Siklus Panas Pertama:**
   - Lakukan retorquing setelah siklus panas pertama pasca-overhaul, sesuai rekomendasi manufaktur gasket.
3. **Pemantauan Make-up Water:**
   - Pantau volume Make-up Water secara berkala untuk mendeteksi dini adanya kebocoran.
4. **Pemeriksaan Gasket dan Tube Sheet:**
   - Periksa kondisi gasket manway dan tube sheet secara rutin untuk menghindari kerusakan akibat aliran air.
5. **Peningkatan Proses Pemeliharaan:**
   - Pastikan prosedur pemasangan dan perawatan baut manway mengikuti standar torque dan inspeksi berkala.

---

**Catatan:**
- Tindakan harus dilakukan segera untuk mencegah kerusakan lebih lanjut dan meminimalkan risiko operasional.
- Rekomendasi ini sesuai dengan prosedur FDT dan FMEA untuk memastikan keandalan sistem kondensor.


SYSTEM: Anda adalah Analyst Predictive Maintenance di TJB. Ikuti Prosedur RCFA (KPJB-0953-15-WI-05). Gunakan Data Pendukung untuk memberikan analisa terstruktur.

DATA PENDUKUNG (FMEA):
Indikasi: Suhu outlet drain tetap tinggi melampaui 217,1 C meskipun level air normal; efisiensi termal heater menurun tanpa adanya kebocoran tube.
Verifikasi: Lakukan pengujian penetran (Liquid Penetrant Test/PT) pada sambungan las Enclosing plate (shroud) dan pelat ujung zona subcooler saat shutdown.
Penyebab: Shroud or end plate leakage
Efek: Kebocoran pada Enclosing plate merusak pola aliran kondensat dan menciptakan ketidakseimbangan tekanan di sekitar tube. Hal ini mengganggu distribusi beban aliran di dalam tube dan meningkatkan risiko erosi yang dapat merusak integritas dinding tube sebagai pembatas aliran feed water.
Rekomendasi FDT: Melakukan Liquid Penetration Test (PT) pada sambungan las enclosing plate dan pelat partisi untuk mencari retak struktur.

PERTANYAAN:
Ada indikasi Suhu outlet drain tetap tinggi melampaui 217,1 C meskipun level air normal; efisiensi termal heater menurun tanpa adanya kebocoran tube pada 3FW-H060.

ANALISA (IKUTI SOP):
1. Gejala:
2. Verifikasi Lapangan:
3. Akar Masalah:
4. Dampak Sistem:
5. Rekomendasi Tindakan (FDT):

**ANALISA (IKUTI SOP):**

1. **Gejala:**
   - Suhu outlet drain tetap tinggi (melebihi 217,1°C) meskipun level air normal.
   - Efisiensi termal heater menurun tanpa adanya kebocoran pada tube.

2. **Verifikasi Lapangan:**
   - Lakukan **Liquid Penetration Test (PT)** pada sambungan las **Enclosing Plate (shroud)** dan **pelat ujung zona subcooler** saat shutdown.
   - Verifikasi ini bertujuan mendeteksi retak struktur atau kebocoran pada area sambungan las yang tidak terdeteksi oleh metode pemeriksaan standar.

3. **Akar Masalah:**
   - **Kebocoran pada Enclosing Plate atau pelat ujung zona subcooler** (sambungan las).
   - Kebocoran ini mengganggu pola aliran kondensat, menciptakan ketidakseimbangan tekanan di sekitar tube, sehingga mengurangi distribusi beban aliran dan meningkatkan risiko erosi pada dinding tube.

4. **Dampak Sistem:**
   - **Suhu outlet drain tinggi**: Disebabkan oleh ketidakseimbangan aliran kondensat dan distribusi panas yang tidak merata.
   - **Efisiensi termal menurun**: Akibat aliran beban yang tidak merata dan penurunan kapasitas pemanasan.
   - **Risiko erosi dan kerusakan tube**: Kebocoran struktural dapat menghancurkan integritas dinding tube, berpotensi menyebabkan kebocoran atau kegagalan sistem.
   - **Dampak operasional**: Peningkatan biaya perawatan, risiko shutdown, dan penurunan performa keseluruhan sistem.

5. **Rekomendasi Tindakan (FDT):**
   - **Lakukan Liquid Penetration Test (PT)** pada sambungan las Enclosing Plate dan pelat ujung zona subcooler untuk mendeteksi retak struktur atau kebocoran.
   - Jika ditemukan kebocoran, lakukan **perbaikan atau penggantian sambungan las** yang rusak.
   - Implementasikan **pemantauan berkala** menggunakan metode non-destruktif (misalnya PT atau ultrasonik) untuk memastikan tidak adanya kebocoran berulang.
   - Evaluasi desain atau material sambungan las untuk mencegah kebocoran di masa depan.

---
**Catatan Tambahan:**
- Verifikasi lapangan harus dilakukan saat shutdown untuk memastikan akses ke area sambungan las.
- Hasil PT harus diverifikasi dengan metode lain (misalnya ultrasonik) jika ditemukan indikasi retak.
- Rekomendasi ini bertujuan mencegah kerusakan lebih lanjut dan memastikan operasi sistem tetap efisien dan aman.


**ANALISA (IKUTI SOP):**
1. **Gejala:**
   - Level kondensat di shell HP 6 berfluktuasi (hunting) di sekitar setpoint.
   - Katup Normal Drain bergerak membuka/menutup secara mendadak tanpa perubahan beban turbin.

2. **Verifikasi Lapangan:**
   - Periksa event log DCS untuk mengidentifikasi anomali pada algoritma kontrol (misalnya, error atau fluktuasi abnormal).
   - Uji respon manual dengan memindahkan kendali ke **Manual** dan amati apakah katup merespons secara linier.
   - Verifikasi keandalan sensor level kondensat dan keaktifan sinyal kontrol ke katup.

3. **Akar Masalah:**
   - **Control failure** pada sistem DCS/PLC yang mengakibatkan ketidakstabilan kontrol level kondensat.
   - Kemungkinan gangguan pada algoritma logika kontrol, noise sinyal, atau kesalahan kalibrasi sensor.

4. **Dampak Sistem:**
   - Kenaikan level air hingga mencapai **HHWL (High-High Water Level)** yang mengisolasi uap ekstraksi.
   - Pemicu **bypass pada sisi feed water** untuk melindungi turbin, mengganggu efisiensi operasi dan berisiko kerusakan komponen.
   - Potensi gangguan pada sistem pendingin dan risiko kebocoran kondensat.

5. **Rekomendasi Tindakan (FDT):**
   - Lakukan **verifikasi rutin (logic check)** pada algoritma kontrol level di DCS untuk memastikan tidak ada kesalahan logika atau noise.
   - Lakukan **loop test fungsional** secara periodik pada seluruh rantai kontrol (sensor → kontroler → aktuator katup) untuk memastikan respons linier dan keandalan.
   - Kalibrasi ulang sensor level kondensat dan periksa keandalan sinyal kontrol.
   - Dokumentasikan hasil verifikasi dan rekomendasi tindakan untuk pengawasan berkelanjutan.

**Catatan:**
- Pastikan koordinasi dengan tim operasi dan maintenance untuk memantau kondisi 3FW-H060 secara real-time.
- Jika ditemukan gangguan pada algoritma kontrol, lakukan perbaikan atau upgrade sistem DCS sesuai standar teknis.


SYSTEM: Anda adalah Analyst Predictive Maintenance di TJB. Ikuti Prosedur RCFA (KPJB-0953-15-WI-05). Gunakan Data Pendukung untuk memberikan analisa terstruktur.

DATA PENDUKUNG (FMEA):
Indikasi: Muncul deviasi kecil pada nilai DCA sehingga masih ada waktu bagi operator untuk melakukan investigasi sebelum sistem trip; Terjadi penurunan tekanan feed water atau suhu keluar tidak mencapai 244,2 C karena sebagian air mengalami bypass
Verifikasi: Inspeksi visual untuk mencari pusat kebocoran; Ultrasonic leak detection; Thermography pada flange atau weld; Hydrotest saat unit shutdown
Penyebab: Leakage
Efek: Kebocoran ini biasanya berupa lubang kecil atau rembesan pada sambungan tube-to-tubesheet sehingga target suhu 244,2 C mungkin masih bisa tercapai di awal, namun efisiensi akan menurun secara perlahan seiring membesarnya lubang; Kenaikan level kondensat di shell terjadi secara bertahap. Katup Normal Drain akan membuka lebih lebar dari biasanya untuk menjaga level
Rekomendasi FDT: Melakukan pengetesan kebocoran tube menggunakan tekanan udara (500-700 kPa) di sisi shell dan air sabun di sisi water box; Melakukan re-expanding pada sambungan tube yang melonggar.

PERTANYAAN:
Ada indikasi Muncul deviasi kecil pada nilai DCA sehingga masih ada waktu bagi operator untuk melakukan investigasi sebelum sistem trip; Terjadi penurunan tekanan feed water atau suhu keluar tidak mencapai 244,2 C karena sebagian air mengalami bypass pada 3FW-H060.

ANALISA (IKUTI SOP):
1. Gejala:
2. Verifikasi Lapangan:
3. Akar Masalah:
4. Dampak Sistem:
5. Rekomendasi Tindakan (FDT):

**ANALISA (IKUTI SOP):**
1. **Gejala:**
   - Deviasi kecil pada nilai DCA (Differential Pressure / Differential Conductivity Analysis) yang memungkinkan operator melakukan investigasi sebelum sistem trip.
   - Penurunan tekanan feed water atau suhu keluar tidak mencapai 244,2°C karena sebagian air mengalami bypass (aliran air terbengkok atau terbocor).

2. **Verifikasi Lapangan:**
   - Inspeksi visual untuk mencari pusat kebocoran.
   - Deteksi kebocoran menggunakan ultrasonic leak detection.
   - Thermography pada flange atau weld untuk mendeteksi panas abnormal.
   - Hydrotest saat unit shutdown untuk menguji integritas struktur.

3. **Akar Masalah:**
   - **Leakage** pada sambungan tube-to-tubesheet (lubang kecil atau rembesan).
   - Kebocoran menyebabkan sebagian air bypass, mengurangi efisiensi dan memengaruhi suhu/tekanan.

4. **Dampak Sistem:**
   - Efisiensi sistem berkurang secara perlahan karena kebocoran yang membesar.
   - Kenaikan level kondensat di shell terjadi bertahap, memaksa katup normal drain membuka lebih lebar.
   - Suhu dan tekanan tidak mencapai target (244,2°C), mengganggu performa termal dan risiko overheat.

5. **Rekomendasi Tindakan (FDT):**
   - Lakukan **pengetesan kebocoran tube** menggunakan tekanan udara (500–700 kPa) di sisi shell dan air sabun di sisi water box.
   - Lakukan **re-expanding** pada sambungan tube yang melonggar untuk memperbaiki kebocoran.
   - Lakukan **pemantauan intensif** terhadap DCA dan suhu/tekanan untuk menghindari trip sistem.

**Catatan:**
- Rekomendasi ini harus diimplementasikan sebelum unit beroperasi kembali untuk mencegah risiko kebocoran yang memperparah.
- Pastikan semua tindakan dilakukan oleh tim yang terlatih dan sesuai dengan prosedur keselamatan.


SYSTEM: Anda adalah Analyst Predictive Maintenance di TJB. Ikuti Prosedur RCFA (KPJB-0953-15-WI-05). Gunakan Data Pendukung untuk memberikan analisa terstruktur.

DATA PENDUKUNG (FMEA):
Indikasi: Terdeteksi adanya kontaminasi mineral atau perubahan konduktivitas pada air kondensat di sisi shell.
Verifikasi: Lakukan pengujian Eddy Current Testing (ECT) pada berkas tube untuk mendeteksi penipisan dinding atau keretakan material.
Penyebab: Material failure-general
Efek: Degradasi material Tube menurunkan kemampuan pipa dalam menahan stres mekanis dan tekanan operasional 232 bar. Hal ini berujung pada kegagalan penahanan fluida secara masif yang memerlukan tindakan perbaikan besar seperti tube plugging atau penggantian bundle.
Rekomendasi FDT: Memastikan perubahan suhu selama start-up dan shutdown dilakukan secara perlahan untuk mencegah retakan akibat stres termal pada water box dan sambungan las tube.

PERTANYAAN:
Ada indikasi Terdeteksi adanya kontaminasi mineral atau perubahan konduktivitas pada air kondensat di sisi shell pada 3FW-H060.

ANALISA (IKUTI SOP):
1. Gejala:
2. Verifikasi Lapangan:
3. Akar Masalah:
4. Dampak Sistem:
5. Rekomendasi Tindakan (FDT):

**ANALISA BERDASARKAN SOP RCFA (KPJB-0953-15-WI-05):**

---

### **1. Gejala**
- Terdeteksi adanya **kontaminasi mineral** atau **perubahan konduktivitas air kondensat di sisi shell** pada unit **3FW-H060**.
- Indikasi ini menunjukkan adanya **degradasi material** atau **korosi** pada sistem tube bundle yang berpotensi menyebabkan kebocoran atau kegagalan operasional.

---

### **2. Verifikasi Lapangan**
- **Pengujian Eddy Current Testing (ECT):**
  - Dilakukan untuk mendeteksi **penipisan dinding tube**, **keretakan material**, atau **retakan akibat stres termal** pada sambungan las.
  - Hasil ECT akan mengidentifikasi area tube yang mengalami kerusakan fisik.
- **Analisis Kualitas Air Kondensat:**
  - Uji **konduktivitas**, **pH**, dan **kandungan mineral** (seperti kalsium, magnesium, atau ion logam) untuk memastikan sumber kontaminasi.
  - Verifikasi apakah kontaminasi berasal dari **sistem kondensat internal** atau **masuk dari sumber eksternal** (misalnya, pendinginan atau proses produksi).

---

### **3. Akar Masalah**
- **Kontaminasi Mineral/Perubahan Konduktivitas:**
  - Penyebab utama: **pengendapan mineral** (scaling) atau **korosi** akibat kualitas air kondensat yang tidak memenuhi standar (misalnya, pH rendah, kandungan ion logam, atau kelembapan tinggi).
- **Degradasi Material Tube:**
  - Akibat kontaminasi, terjadi **korosi internal tube** atau **kerusakan mekanis** akibat stres termal/tekanan operasional (232 bar).
- **Faktor Operasional:**
  - **Perubahan suhu cepat** selama start-up/shutdown, yang memicu retakan termal pada water box dan sambungan las.

---

### **4. Dampak Sistem**
- **Kegagalan Penahanan Fluida:**
  - Kebocoran besar pada tube bundle dapat menyebabkan **gangguan operasional** (misalnya, kehilangan tekanan, kebocoran ke lingkungan, atau risiko kebakaran).
- **Penurunan Efisiensi:**
  - Penipisan tube atau pengendapan mineral mengurangi **kapasitas aliran fluida** dan **efisiensi pemanasan/ pendinginan**.
- **Biaya Perbaikan Tinggi:**
  - Memerlukan **tube plugging**, **penggantian bundle**, atau **pemeliharaan besar** yang mengganggu jadwal operasional.

---

### **5. Rekomendasi Tindakan (FDT)**
1. **Pengendalian Kualitas Air Kondensat:**
   - Lakukan **pemantauan rutin** kualitas air kondensat (konduktivitas, pH, dan kandungan mineral) untuk mencegah kontaminasi.
   - Implementasikan **pengolahan air** (seperti softening atau ion exchange) untuk mengurangi kandungan mineral.
2. **Pemeliharaan Preventif:**
   - Lakukan **ECT berkala** untuk mendeteksi dini penipisan tube atau keretakan.
   - Periksa kondisi **sambungan las** dan **water box** untuk menghindari retakan termal.
3. **Manajemen Suhu Operasional:**
   - Pastikan **perubahan suhu selama start-up/shutdown dilakukan secara perlahan** untuk mencegah stres termal pada tube.
   - Gunakan **kontrol suhu bertahap** dan **pemanasan pendinginan terencana**.
4. **Peningkatan Dokumentasi dan Pelatihan:**
   - Dokumentasikan hasil ECT dan analisis air kondensat untuk memantau tren kerusakan.
   - Pelatihkan operator untuk mengenali indikasi awal kontaminasi atau kerusakan material.

---

**Catatan:**
- Rekomendasi ini harus diintegrasikan ke dalam **Rencana Pemeliharaan Preventif (RPP)** dan **Prosedur Operasional Standar (POS)** untuk meminimalkan risiko kegagalan sistem.
- Lakukan **evaluasi kembali** setelah tindakan diterapkan untuk memastikan efektivitas mitigasi.


**ANALISA KONDISI 3FW-H060 (IKUTI SOP RCFA-KPJB-0953-15-WI-05)**

---

### **1. Gejala (Symptoms):**
- **Level kondensat di shell HP 6 berfluktuasi (hunting)** di sekitar setpoint.
- **Katup Normal Drain (3FW-H060)** bergerak membuka/menutup secara mendadak tanpa perubahan beban turbin.
- **Anomali pada algoritma kontrol** terdeteksi melalui event log DCS.

---

### **2. Verifikasi Lapangan (Field Verification):**
- **Pemeriksaan DCS event log:**
  - Cari anomali pada algoritma kontrol level kondensat (misalnya, overshoot, oscillation, atau error dalam logika PID).
  - Pastikan tidak ada gangguan dari sinyal input (sensor level) atau output (aktuator katup).
- **Uji respon manual:**
  - Pindahkan kendali ke **Manual** dan amati apakah katup 3FW-H060 merespons secara linier terhadap perintah.
  - Periksa keberadaan **kendala mekanis** (misalnya, kotoran, kunci mekanik, atau kerusakan pada aktuator).
- **Pemeriksaan fisik:**
  - Pastikan katup 3FW-H060 dalam kondisi **tidak bocor** dan **tidak terkunci**.
  - Verifikasi koneksi pipa dan sensor level untuk kebocoran atau keterbatasan aliran.

---

### **3. Akar Masalah (Root Cause):**
- **Kegagalan sistem kontrol (DCS/PLC):**
  - Algoritma kontrol level kondensat tidak stabil, menyebabkan **fluktuasi setpoint** dan **respon katup yang tidak konsisten**.
  - Kemungkinan **error logika kontrol** (misalnya, delay, tuning PID yang tidak tepat, atau gangguan komunikasi).
- **Kondisi sensor/aktuator:**
  - Sensor level kondensat mungkin **tidak akurat** atau **terganggu sinyal** (misalnya, noise elektromagnetik atau kotoran).
  - Aktuator katup 3FW-H060 mungkin memiliki **masalah mekanis** (misalnya, motor katup rusak atau valve positioner tidak responsif).

---

### **4. Dampak Sistem (System Impact):**
- **Kenaikan level air hingga HHWL (High-High Water Level):**
  - Isolasi uap ekstraksi dan **bypass pada sisi feed water** untuk melindungi turbin.
- **Kerugian operasional:**
  - Pengurangan efisiensi turbin, risiko overpressure, dan potensi kerusakan pada komponen turbin.
- **Ketergantungan pada sistem kontrol:**
  - Jika kontrol manual tidak responsif, risiko kegagalan total sistem pendinginan kondensat.

---

### **5. Rekomendasi Tindakan (FDT):**
1. **Verifikasi rutin algoritma kontrol:**
   - Lakukan **logic check** pada DCS untuk memastikan logika PID dan setpoint level kondensat tidak terganggu.
   - Periksa **konfigurasi software** (misalnya, parameter tuning, alarm threshold, dan kondisi fail-safe).
2. **Uji fungsional loop kontrol:**
   - Lakukan **loop test** dari sensor level hingga aktuator katup 3FW-H060, termasuk:
     - Validasi sinyal input (sensor) dan output (aktuator).
     - Uji respons katup terhadap perintah manual/automatic.
3. **Kalibrasi dan perbaikan komponen:**
   - Kalibrasi sensor level dan katup 3FW-H060 untuk memastikan akurasi dan respons cepat.
   - Periksa dan perbaiki **kondisi mekanis** katup (misalnya, pembersihan, penggantian seal, atau perbaikan motor).
4. **Pemantauan dan dokumentasi:**
   - Catat data fluktuasi level dan respons katup untuk analisis historis.
   - Implementasikan **alarm early warning** untuk deteksi dini gangguan pada sistem kontrol.

---

**Catatan:** Rekomendasi ini harus disesuaikan dengan prosedur perusahaan dan dilakukan oleh tim teknik terkait untuk memastikan keamanan dan kinerja sistem.


SYSTEM: Anda adalah Analyst Predictive Maintenance di TJB. Ikuti Prosedur RCFA (KPJB-0953-15-WI-05). Gunakan Data Pendukung untuk memberikan analisa terstruktur.

DATA PENDUKUNG (FMEA):
Indikasi: Grafik tren menunjukkan garis vertikal tajam acak; Suara putaran pompa BFP naik-turun ("menggerung")
Verifikasi: Goyangkan kabel di junction box.
Penyebab: Looseness
Efek: Sinyal aliran melonjak-lonjak; Jika kontrol BFP dalam mode Auto, pompa akan merespons spike ini dengan menaik-turunkan kecepatan secara agresif. Guncangan aliran (flow surge) ini sangat merusak tube HPH 5 (vibrasi dan fatigue pada lasan tube-to-tubesheet)
Rekomendasi FDT: Gunakan terminal blok tipe spring-loaded atau loctite pada area dengan vibrasi tinggi

PERTANYAAN:
Ada indikasi Grafik tren menunjukkan garis vertikal tajam acak; Suara putaran pompa BFP naik-turun ("menggerung") pada 3FW-H050.

ANALISA (IKUTI SOP):
1. Gejala:
2. Verifikasi Lapangan:
3. Akar Masalah:
4. Dampak Sistem:
5. Rekomendasi Tindakan (FDT):

**ANALISA (IKUTI SOP):**
1. **Gejala:**
   - Grafik tren menunjukkan garis vertikal tajam acak.
   - Suara putaran pompa BFP naik-turun ("menggerung").

2. **Verifikasi Lapangan:**
   - Goyangkan kabel di junction box untuk memeriksa kekencangan kabel dan koneksi.

3. **Akar Masalah:**
   - **Looseness** (kendur) pada kabel atau koneksi di junction box.
   - Kondisi ini menyebabkan sinyal aliran melonjak-lonjak dan gangguan pada kontrol BFP, yang memicu respons agresif pompa (naik-turun kecepatan).

4. **Dampak Sistem:**
   - **Guncangan aliran (flow surge)** yang merusak tube HPH 5 melalui vibrasi dan fatigue pada lasan tube-to-tubesheet.
   - Risiko kerusakan struktural dan penurunan keandalan sistem pompa.

5. **Rekomendasi Tindakan (FDT):**
   - Gunakan **terminal blok tipe spring-loaded** atau **loctite** pada area dengan vibrasi tinggi untuk memperkuat koneksi.
   - Pastikan **junction box** dirangkai dengan kencang dan dipasang pada struktur stabil untuk mengurangi getaran.
   - Lakukan **pemeriksaan berkala** terhadap koneksi dan kabel di area bergetar.
   - Monitor kinerja pompa setelah perbaikan untuk memastikan kestabilan sinyal dan suara.


SYSTEM: Anda adalah Analyst Predictive Maintenance di TJB. Ikuti Prosedur RCFA (KPJB-0953-15-WI-05). Gunakan Data Pendukung untuk memberikan analisa terstruktur.

DATA PENDUKUNG (FMEA):
Indikasi: TTD (Terminal Temperature Difference) melebar jauh dari nilai desain; Indikator suhu Feedwater Outlet di DCS perlahan turun; Bukaan Drain Control Valve tidak merespons kenaikan level di DCS.
Verifikasi: Bandingkan sinyal output (Manipulated Variable) di DCS dengan posisi aktual bukaan katup di lapangan; Ubah mode kontroler ke MANUAL dan buka katup; jika level turun dan suhu feed water perlahan naik kembali ke 285.9 C, terkonfirmasi masalah ada pada kendali otomatis.
Penyebab: Control failure
Efek: Luas area permukaan tube yang efektif untuk perpindahan panas uap menyusut drastis karena tertutup oleh air kondensat yang lebih dingin; Uap ekstraksi tidak dapat memanaskan feed water secara optimal. Suhu feed water keluar dari HPH 7 akan drop di bawah 285.9 C. Boiler harus membakar lebih banyak batubara untuk menutupi defisit panas ini (Heat Rate Penalty).
Rekomendasi FDT: Lakukan peninjauan dan tuning ulang parameter PID kontroler level HPH 7. Pastikan respons kontroler tidak terlalu lambat saat menerima lonjakan kondensat.

PERTANYAAN:
Cek kondisi 3FW-H070.

ANALISA (IKUTI SOP):
1. Gejala:
2. Verifikasi Lapangan:
3. Akar Masalah:
4. Dampak Sistem:
5. Rekomendasi Tindakan (FDT):

**ANALISA (IKUTI SOP):**
**1. Gejala:**
- **TTD (Terminal Temperature Difference)** melebar jauh dari nilai desain.
- **Indikator suhu Feedwater Outlet di DCS** perlahan turun.
- **Bukaan Drain Control Valve** tidak merespons kenaikan level di DCS.

**2. Verifikasi Lapangan:**
- Bandingkan **sinyal output (Manipulated Variable)** di DCS dengan **posisi aktual bukaan katup** di lapangan.
- **Ubah mode kontroler ke MANUAL** dan buka katup secara manual.
- **Observasi:**
  - Jika **level turun** dan **suhu feedwater** perlahan naik kembali ke 285.9°C, konfirmasi bahwa masalah terletak pada **kendali otomatis** (PID).
  - Jika tidak ada perubahan, cek **kondisi katup, actuator, dan sinyal kontrol**.

**3. Akar Masalah:**
- **Control failure** pada sistem kontrol PID level HPH 7.
- **Respons kontroler terlalu lambat** saat menerima lonjakan kondensat, menyebabkan:
  - **Penumpukan air kondensat** di permukaan tube, mengurangi luas area perpindahan panas.
  - **Uap ekstraksi tidak memanaskan feedwater secara optimal**, menyebabkan suhu feedwater keluar HPH 7 turun di bawah 285.9°C.

**4. Dampak Sistem:**
- **Penurunan efisiensi pemanasan feedwater**: Boiler harus membakar lebih banyak batubara, meningkatkan **Heat Rate Penalty**.
- **Risiko kerusakan tube**: Penumpukan kondensat dapat menyebabkan **korosi, pitting, atau kebocoran** pada tube.
- **Ketidakstabilan operasi**: Sistem tidak dapat menyesuaikan level dan suhu secara efisien, berpotensi menyebabkan **overfilling** atau **underfilling**.

**5. Rekomendasi Tindakan (FDT):**
- **Tuning ulang parameter PID** kontroler level HPH 7:
  - Pastikan **respons kontroler cepat** untuk mengatasi lonjakan kondensat.
  - Sesuaikan **gain (Kp), integral (Ki), dan diferensial (Kd)** untuk menghindari overshoot/undershoot.
- **Pemeriksaan fisik**:
  - Pastikan **katup Drain Control Valve** dan **actuator berfungsi optimal** (tidak tersumbat atau bocor).
  - Periksa **drainage system** untuk memastikan tidak ada penumpukan air kondensat.
- **Monitoring terus-menerus**:
  - Pantau **TTD, suhu feedwater, dan level HPH 7** untuk memastikan perbaikan berjalan efektif.
  - Dokumentasikan **data sebelum dan sesudah tuning** untuk evaluasi kinerja.

**Catatan Tambahan:**
- Jika masalah berulang, pertimbangkan **upgrade sistem kontrol** (misalnya, menggunakan PID dengan algoritma adaptif atau sistem kontrol berbasis AI).
- Lakukan **RCFA (Root Cause Failure Analysis)** menyeluruh untuk memastikan tidak ada akar masalah lain (misalnya, kerusakan mekanis atau korosi).


**ANALISA (IKUTI SOP):**
1. **Gejala:**
   - Level kondensat di shell HP 6 berfluktuasi (hunting) sekitar setpoint.
   - Katup Normal Drain (3FW-H060) bergerak membuka/menutup secara mendadak tanpa perubahan beban turbin.

2. **Verifikasi Lapangan:**
   - Periksa **event log DCS** untuk mendeteksi anomali pada algoritma kontrol (misalnya, kesalahan logika, PID yang tidak stabil, atau gangguan sinyal).
   - Uji respons manual dengan memindahkan kendali ke **Manual** dan amati apakah katup 3FW-H060 merespons secara linier (tidak ada delay atau fluktuasi).
   - Verifikasi keadaan fisik katup (apakah terblok, korosi, atau kerusakan mekanis).

3. **Akar Masalah:**
   - **Kegagalan sistem kontrol (DCS/PLC)**: Algoritma kontrol level tidak stabil, menyebabkan fluktuasi level kondensat dan respons katup yang tidak terduga.
   - **Kesalahan kalibrasi atau PID tuning**: Parameter kontrol (gain, integral, differential) tidak sesuai dengan dinamika sistem, memicu hunting.
   - **Gangguan sinyal atau kabel**: Koneksi antara sensor, controller, dan katup 3FW-H060 mungkin tidak stabil, menyebabkan sinyal yang tidak akurat.

4. **Dampak Sistem:**
   - **Kenaikan level air hingga HHWL**: Risiko isolasi uap ekstraksi dan bypass pada sisi feed water, yang dapat memicu trip turbin.
   - **Kerusakan mekanis**: Fluktuasi terus-menerus pada katup 3FW-H060 dapat menyebabkan keausan atau kebocoran.
   - **Pengurangan efisiensi turbin**: Ketidakstabilan level kondensat mengganggu proses pemanasan dan efisiensi termal.

5. **Rekomendasi Tindakan (FDT):**
   - **Verifikasi rutin algoritma kontrol**: Lakukan **logic check** pada DCS untuk memastikan tidak ada kesalahan logika atau konfigurasi yang salah.
   - **Loop test fungsional**: Uji seluruh rantai kontrol dari sensor (level meter) hingga aktuator katup 3FW-H060, termasuk kabel, sinyal, dan kontrol PID.
   - **Kalibrasi dan tuning PID**: Sesuaikan parameter kontrol (gain, integral, differential) berdasarkan karakteristik dinamis sistem.
   - **Pemeriksaan fisik katup**: Pastikan katup 3FW-H060 tidak terblok, korosi, atau memiliki masalah mekanis.
   - **Penggunaan mode manual sebagai sementara**: Jika ditemukan gangguan pada sistem kontrol, sementara gunakan mode manual untuk mengatur katup hingga masalah diperbaiki.

**Catatan:**
- Pastikan semua tindakan dilakukan sesuai dengan prosedur RCFA (KPJB-0953-15-WI-05) dan dokumentasikan hasil verifikasi serta tindakan yang dilakukan.
- Jika ditemukan kerusakan mekanis pada katup, lakukan perbaikan atau penggantian segera untuk mencegah risiko kebocoran atau kerusakan lebih lanjut.